Dozaj cihazı Promatik
4 – 25 m3/s’lik akışlar için
Orantılı dozlama sistemi Promatik içme suyu alanında EXACTAPHOS®gibi sıvı maddelerin akışa bağlı olarak, ayarlanabilir bir şekilde dozlanması için kullanılır. Beta dozajlama pompasından, kontak suyu ölçerden, ayaklı valfli ve seviye şalterli ve duvar konsollu emiş setinden, dozlama valfinden ve dozlama hattından oluşmaktadır.
Ürün tarifi
Genel bakış
Boru hatlarını, armatürleri ve cihazları korozyona ve kirece karşı korur.
Su akışında, kontak suyu ölçer tarafından akışa uygun impulslar sabit impuls mesafesi ile dozajlama pompasına verilir. İmpuls başına dozajlama pompasının bir dozlama stroku gerçekleşir ve dozlama çözeltisi dozlanır. Strok başına dozlama miktarı kademesiz olarak strok ayar düğmesi üzerinden % 100 - 50’lik alana ayarlanabilir. Çok düşük harekete geçme sınırı ve kısa impuls mesafesine bağlı olarak en düşük su akışından maksimum yüke kadar daima sabit bir miktar orantılı kimyasal katkısı verilir ve böylece çok iyi yöntem başarısı sağlanır
Avantajlarınız
- EXACTAPHOS® dozlama çözeltisi ile bağlantılı olarak DVGW kontrollüdür. DVGW no. NW-9101 CM 0179.
- EXACTAPHOS® dozlama çözeltileri Promatik dozlama sistemlerinin dozlama performansına uyarlanmıştır.
- Su ölçerin kurma konumu yatay veya dikeydir.