Baca Fanları ve Otomasyonu
B acalar için değişik tip ve kapasitede fanlar bulunmaktadır. RS Serisi: Şömine, fırın, ocak gibi yağ ve kurumun çok olduğu katı yakıtlı sistemlerde kullanılır. Otomasyonu, EFC 18 Dijital Hız Regülatörü ile yapılır.
RSV Serisi: Hem katı yakıtlı sistemlerde, hem de sıvı ya da gaz yakıtlı sistemlerde kullanılan tipleri vardır. Otomasyonu, EBC 12 elektronik kontrol ünitesi ile yapılır.
Exhausto Fanların Kullanıldığı Durumlar Exhausto fanları baca çapının yetersiz olması, yatay mesafenin düşey mesafeye oranının 1/4'ü geçmesi, birden fazla kazanın bir bacaya bağlanması, şönt baca problemlerinde, cihaz kapasitesine uygun baca yapılmayışı, çap hesabının yapıldığı yakıttan farklı bir yakıtın kullanılması, baca yüksekliğinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılır.
Özellikler
250°C atık gaza dayanım, radyal ya da aksiyel pervane seçeneği, 2506500 m'/h kapasite seçeneği, korozyona dayanıklı açılabilir iki parça dökme alüminyum gövde, sessiz titreşimsiz ve yalıtımlı motor, motor soğutma menfez gövdeli.
Motor
Baca fanının motor devri ayarlanabilir, az elektrik sarf edecek şekilde özel olarak dizayn edilmiştir, ısıya dayanıklı olup, uzun ömürlüdür, bakım gerektirmeyen bilya yataklı asenkron motoru ile çok yüksek verim elde edilmektedir. Fan motoru, baca sıcaklığından etkilenmemesi için izole edilmiştir.
EBC 12 Kontrol Ünitesi
Baca içinde sürekli sabit çekişi düzenleyen elektronik kontrol ünitesidir. EBC 12 kazan termostatından start sinyali aldıında baca içinde olması gereken negatif basıncı sağladıktan sonra brülöre start verir. Brülör dinlenmeye geçtiğinde fan da kendiliğinden durur. Baca çekişinde set edilen değerin ± % 36'dan sapması durumunda ise sistem otomatik olarak durur. EBC 12'ye ilave termostat kontrolü konduğu gibi, ilave pressostat da bağlanabilmektedir.
EFC 18 Dijital Hız Regülatörü Baca ağzına yerleştirilen termokopul, sıcaklığı algıladığında şöminenin yanması için gerekli olan baca çekişini 7 dk, boyunca tam devirle çalışarak sağlar ve daha önce set edilen değere düşer. Şömineye ilave edilen odunların tutuşması için butona bir kere dokunarak fanın tekrar 3 dk. boyunca tam devirle çalışması sağlanır. Şöminedeki ateş tamamen söndükten sonra ise fan 45 dk. daha çalışır ve kendiliğinden durur.
Bilgi: 0212. 245 78 91