ABB'nin Alçak Gerilim Ürünleri Bölümü, yeni nesil açık tip devre kesicisi SACE Emax 2'yi sunar. ABB, 70 yıllık ileri teknoloji araştırma ve tecrübesi ile birlikte bu yeni açık tip devre kesicileri geliştirmiştir. Emax2 sadece bir açık tip devre kesiciden beklenen standart işlev ve performansı karşılayıp geçmekle kalmayıp aynı zamanda gerçek bir güç yöneticisi haline gelmiştir. Emax 2 ve Ekip koruma üniteleri ve parçaları kontrol, bağlanırlık, performans, kolay kullanım ve güvenliğin mükemmel bir harmanını ihtiyaç duyulan herhangi bir uygulamayı verimli bir şekilde yerine getirecek şekilde kullanılır. Yönetim maliyetlerini azaltmak için güç kullanımını izleyen ve kontrol eden patentli bir Güç Kontrolörüdür. Şebeke entegrasyonunu basitleştiren pahalı ve zor dönüştürücü parçalara ihtiyaç duyulmayan geniş ve doğrudan haberleşme olanağı sağlar. Yüksek performanslı bir pano için optimal boyutlar uygun tasarımı ile birlikte malzeme ve alandan tasarruf imkanı sunmaktadır. Hat barasını bükme ve uzatma ihtiyacını ortadan kaldıran bara dostu, modifiye edilebilir terminaller, çabuk ve kolay kurulum yapılabilmektedir. Kolay navigasyona izin veren geniş renkli dokunmatik ekran arayüzleri ile bilgiye erişmek ve ayarlama yapmak için hızlı ve kolay bir yol sağlar. Kullanım ve kurulumu sadeleştirmek ve güvenliği arttırmak için geniş aksesuar ailesi mevcuttur. Emax 2 halihazırda bulunan ürünlerden üstün fonksiyonları sayesinde, alçak gerilim tesisatları için ideal bir çözüm sunmaktadır. Emax 2'nin Güç Kontrol işlevi belirli bir zaman aralığında tüketilen ortalama gücü patentli bir algoritma kullanarak belirler ve daha sonra kullanıcı tarafından tanımlanan maksimum yük limitini devam ettirmek için yük listesini kontrol eder. Anlık esaslı ölçümlerin elenmesi ve ölçüm cihazları ile senkronize olabilmesi ilave izleme sistemlerine gerek olmaksızın elektrik faturalarında tasarruf sağlanmasına olanak sağlar. Ekip Link sistemi ve Ekip Kontrol Paneli devre kesicilerin ve ana panonun işlevlerin bağımsız bir kontrol panosundan lokal olarak gözetlenmesini sağlar. Programlama ihtiyacı duymaz ve en temel Emax 2 koruma ünitesinde bile bulunur ve küçük bir tesis için izleme kabiliyetini yükseltecek ve büyük bir tesis için yerel denetleme ve bakım sistemini sadeleştirecek ekonomik bir yol sağlar. Güç kalitesini yüksek hassasiyetle tam isabetle gerçek zamanlı olarak analiz edebilmesi için Emax 2'de EN 50260 ve IEC 6100-4 30 uyarınca bir Şebeke Analizörü özelliği vardır. Bunun sonucu olarak, ekonomik olmayan harici ürünler kullanmadan güc kaybında artışın veya kabloların ve kapasitörlerin çalışma ömründe azalmanın sebeplerini tespit etmek mümkündür. Emax 2'nin şebeke analizör özelliği sayesinde fonksiyonel bozukluklar önlenebilir ve techizatın kullanım ömrü uzar. Ekip Senkroçek modulü devre kesici kapanmadan önce iki paralel hattın senkronize durumunu kontrol etmeyi sağlar. Emax 2'nin bu özelliği sağlaması harici izleme sistemelerinin satın alınıp kurulması ihtiyacını ortadan kaldırır. Emax 2, Ekip Touch ve Ekip Hi-Touch koruma üniteleri, Jeneratör koruma versiyonları da sunmaktadır. Bu koruma üniteleri harici röle veya cihazlara, kablolamaya veya ön incelemeye gerek duymaksızın gerçek bir jeneratör koruma kontrol panosunun tüm işlevlerini yerine getirmektedir. G versiyonu kullanıma hazır bir güvenlik kontrol çözümü sunmaktadır. Her bir Emax 2 çoklu kartuş-tipi haberleşme modülleri ile ANINDA her an bağlanabilir. Modüller, devre kesicilerin, Akıllı Şebekelere özel IEC 61850 dahil yaygın olarak kullanılan yedi protokol üzerinden otomasyon ve enerji yönetim sistemlerine doğrudan entegre olmasını sağlamaktadır. Tüm işlevlere Ekip Link kontrol panosu izleme sistemi kullanarak tamamen güvenli bir şekilde internet üzerinden erişilebilir. Emax 2'nin arka terminalleri sadece yataydan dikeye döndürülebilmekle kalmayıp aynı zamanda pek çok bara konfigürasyonuna uyacak şekilde özel olarak tasarlanmışlardır. Her bir terminal istenen akım değerlerindeki baranın standart genişliğinde oluşturulmuş bir, iki veya üç terminal girişi ile techiz edilmiştir. Terminal teknolojisi kolay bağlantı imkanı sağlar ve kurulum için daha az stok gerektirir. Ekip Güç Modülü, koruma ünitelerine ve terminal kutularına dahili olarak yedek güç sağlamak için AC veya DC olarak istenen herhangi bir gerilime bağlanabilir. Böylece, başka bir yerde harici güç kaynağı konvertörü ihtiyacını ortadan kaldırarak alandan ve maliyetten tasarruf sağlanır. Emax 2'nin nötr konumu en üst derecede esneklik sağlayacak şekilde soldan sağa modifiye edilebilir. İlave olarak doğru bara ebadına izin vermek ve kurulum maliyetlerini düşürmek için % 50 ve % 100'lük nötr iletken E6.2'de mevcuttur. Emax 2'de 4 boyut bulunur, her birisi istenen akım değerinin gerektirdiği ebattadır böylece tasarımcılar yer ve malzemeyi optimal kullanabilirler. Devre kesicinin tasarımı ve malzeme kalitesi, en küçük boyutta dahi en yüksek performans ihtiyaçlarının karşılanmasını garantiler. Emax 2 , en hassas ölçümü yapan yeni nesil Rogowski sensörlere sahiptir. %1 akım, %0,5 gerilim %2 güç ve enerji hassasiyetinde ölçümü garantileyen bu devre kesici aynı zamanda bir enerji analizörü olarak da kullanılabilir. Ölçümler geniş koruma ünitesinden doğrudan okunabilir böylece ilave cihazlara gerek duyulmamaktadır. Ekip Fan Modulü devre kesicinin sabit kısmında devamlı dahili sıcaklık kontrolü yapar ve gerekli olduğunda soğutma fanlarını çalıştırır. Bu da kontrol panosunun akım taşıma kapasitesini arttırır. Kullanım kolaylığı ve güvenliği ile Emax 2 geniş renkli dokunmatik ekran göstergelere sahip ilk devre kesicidir. Bilgiye hızlı erişim için açık ve kolay bir navigasyon sağlar esnek konfigürasyon özelliği, hata veya acil durumlarda önem taşır. Koruma üniteleri Türkçe dahil on adete kadar dili desteklemektedir. İlave olarak ekonomik olmayanı HMI ünitelerine gerek olmaksızın doğrudan okunup kullanılabilirler. İstenirse bir tablet, akıllı telefon ve PC'den Ekip Connect uygulaması ile programlanabilir ve kullanılabilirler. Emax2'nin kapağı çıkarıldığında yalnızca yardımcı aksesuarlara erişim sağlanır, çalışma mekanizmasına erişim engellenmiştir. Bu durum hem bakım personelini hem de devre kesiciyi istenmeyen tehlikelere karşı korumaktadır. İlave olarak, kilitleme aksesuarı, çalışma mekanizmasının içine monte edilmiş olup devre kesicinin bakım sırasında istenmeyen işlem yapmasını engellemek için kilitli kalmasını sağlar. Özel kılavuz raylar hareketi kolaylaştırır ve doğru, kilitli ve açıkça tanımlanabilir konumlandırma sağlar. Raylar sabit parçanın dışına uzanır böylece hareketli parça kolaylıkla yerleştirilebilir. İlave olarak sabit parça üzerindeki sürgüler, sabit parçanın içinden erişmeye gerek olmaksızın önden kilitlenebilir. Bu özellikler kolay ve güvenli bir kurulum ve bakım sağlar. Devre kesici ayarlarının uygulanması ABB'nin DOC yazılımı ve Ekip Connect arayüzü ile basitleştirilmiştir. Eğriler ve ayarlar DOC yazılımı kullanılarak belirlenip kaydedilebilir ve Ekip Connect Programı DOC dosyasını açıp okuyabilir, böylece devre kesici ve yazılım programına ayarların tekrar girilmesine gerek olmaksızın kolay ve hatasız bir uygulama sağlanır. Emax 2 iterek takılabilen (push-in) terminal kutu teknolojisi ile kablolamayı kolay ve aletsiz hale getirir. Bu özellik anında ve güvenli kablolama sağlar. İlave olarak Emax 2 terminal kutuları ve kablolama kurulumları ortak olup koruma üniteleri sahada değiştirilebilir böylece ilave servis malliyeti olmaksızın, esneklik ve kolay ve hızlı yükseltmeler sağlar.