|Paylaş|


|Tweet|
Sistemin otomatik olarak çalışıp dumanın bir mahalden bir mahalle geçişini engellemesi için motorlu yangın ve duman damperi koymak gereklidir. Genelde yangın damperinin üzerinde termik bir eleman vardır. Kanaldan geçen havanın sıcaklığına bağlı olarak termik ergir. Lehimli elemanın erimesiyle panjur tipi olan damper kapanır ve alevin bir taraftan öbür tarafa geçmesini engeller. Dinamik sistemlerde kullanılan yangın damperleri, fan basıncının sadece bir yangın durumunda devrede olacağı durumlarda gereklidir ve hava hızı ile sistem fanı tarafından üretilen basınç karşısında açılmamaları gereklidir. Dinamik sistemlerde kullanım amacı ile tasarlanan yangın damperleri, bir yangın esnasında çalışmaya devam eden dinamik HVAC sistemlerinde kullanım amacı taşır ve statik sistemlerde de kullanılabilir.
Dinamik ve statik sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanan her iki yangın damperi de, genellikle 90 dakika veya 180 dakika bir yangın direncine sahip olacak şekilde üretilir. Dinamik sistemlerde kullanılan yangın damperlerinde de, damperin tasarlanmış olduğu azami hız ve statik basıncı belirtilen bir hava akım ölçümü mevcuttur.