Transkript
1 40 yıllık deneyim KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER Transforming Supporting
2 KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER Uygulama KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri; Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler. Max. letme gerilimleri 0,72kV tur. Uygun ekilde izole edilmi bara veya kablolar ile, her gerilim seviyesinde rahatlıkla kullanılabilirler. Akım transformatörlerinde sekonder terminaller: Akım transformatörleri sekonder sargılarının bir ucu emniyet açısından mutlaka topraklanmalıdır. Bunun nedeni i letmede olu abilecek izolasyon arızaları sonucunda akım transformatörünün primer sargısı ile sekonder sargısı arasında olu abilecek bir kısa devre sonucunda, sekonder alıcıların ve bu sahada çalı an personelin, yüksek gerilimden zarar görmesini engellemektir. Bu nedenle, primerin baðlantısı yapılmadan önce sekonder terminaller ölçü aletlerine baðlanmalıdır. ( ekil-1) Sekonder sargı kullanılmayacak ise, sargı uçları kısa devre edilmeli ve tedbir amaçlı topraklanmalıdır. ( ekil-2) Dönü türme oranı sekonder sargıdan ayarlı akım transformatörlerinde (sekonder sargısı kademeli sarılmı Örnek: /5A), kullanılmayan terminal/terminaller açık bırakılmalıdır. ( ekil 3) P1 P2 P1 P2 P1 P2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S3 A A Þekil-1 Þekil-2 Þekil-3
3 Montaj Kablo tipi akım transformatörleri (KAT) ve manyetik devresi açılabilen kablo tipi akım transformatörleri (SAA) her pozisyonda montaja olanak saðlayan taban tespit plakasına sahiptir. letmede bakım gerektirmeyen ürünlerdir. Eðer, kablo tipi akım transformatörleri tamamen izole edilmi YG kablosu üzerine monte edilecek ise ve primer iletken olarak zırhlı iletken kablo kullanıldıðında, zırh üzerinden akabilecek bir kaçak akımın ölçüm sistemini etkilememesi amacı ile, transformatör penceresinden geçen zırh a aðıdaki ekilde görüleceði gibi, akım transformatörü penceresinden geri çıkarılarak topraklanmalıdır. ( ekil-4) L1 L2 L3 Þekil-4 2.
4 KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER D Teknik Bilgiler Primer anma akımı Ipr(A) Sekonder anma akımı Is(A) Anma frekans fr Klas anma gücü (VA) Doðruluk sınıfı zolasyon seviyesi Kısa süre anma termik akımı (Ith) zolasyon sınıfı Standart 20 00A 1A, 5A 50Hz, Hz Mü terinin isteðine göre Mü terinin isteðine göre 0,72 / 3 / - kv min. 100*Ipr E IEC 044-1, IEC 044-6, ANSI, CAN, AS, vb 3.
5 Tip A B C D E F G H KAT-40/195- KAT-40/ KAT-40/ KAT-/ ,5 KAT-/ KAT-/ KAT-/ KAT-/215- KAT-/ ,5 KAT-100/235- KAT-100/235- KAT-100/ ,5 KAT-/ KAT-/ KAT-100/ KAT-120/ KAT-130/ KAT-150/ KAT-1/250-1 KAT-170/ KAT-1/250- KAT-/ KAT-/ KAT-100/ KAT-120/250- KAT-130/250- KAT-150/ KAT-1/250-1 KAT-170/ KAT-1/250-1 KAT-/ KAT-/ KAT-100/ KAT-120/ KAT-130/ KAT-150/ KAT-1/ KAT-170/ KAT-1/
6 AÇILAB L R KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER Manyetik devresi açılabilir kablo tipi akım transformatörleri manyetik devresi, iki parçaya bölünmüş yapıdadır ve izole edilmemiş baralar ile max. işletme gerilimi 0,72 kv tur. Ancak, tamamen izole edilmiş kablolar ile, her gerilim seviyesinde kullanılabilirler. Bu trafolar çalışmakta olan tesislerde enerjinin kesilip, herhangi bir iletkenin sökülmesine gerek kalmadan, sisteme monte edilebilirler. Geniş bir sahada, ölçme, koruma amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Özellikle, manyetik geçirgenliği yüksek hassas nüveler ile, kaçak akım ölçümleri gibi, çeşitli özel uygulamalarda kullanılabilmektedirler. Toprak kaçak ölçümü için SAA Nominal akım : 50A - 100A. Toprak kaçağı ölçümü için kullanılacak ola SAA tipi akım transformatörleri, manyetik geçirgenliği yüksek nüvelere sahiptirler. Üç fazlı şebekelerde toprak kaçak akımını ölçmek için kullanılırlar. Sağlıklı üç fazlı bir şebekede, her 3 faz akımının vektöriyel toplamı sıfırdır. I3 Irsd I1 Irsd = 3 I0 = I1 + I2 +13 I2 Sistemde toprak kaçak akımı olması halinde kablolardaki akımın dengesi bozulur ve meydana gelen toprak kaçak akımı, akım transformatörünü uyarır. Toprak kaçak akımının ölçme prosedürüne bağlı olarak oluşan sekonder akım ve/veya devredeki eşdeğer yüklü bir gerilim transformatörü takılan toprak kaçağı dedektörü veya göstergenin sinyali ile kumanda rölesini harekete geçirir.
7 Tip X(mm) SAA- SAA Teknik Bilgiler Primer anma akımı Ipr(A) Sekonder anma akımı Is(A) Anma frekans fr Klas anma gücü (VA) Doðruluk sınıfı zolasyon seviyesi Kısa süre anma termik akımı (Ith) zolasyon sınıfı Standart A 1A, 5A 50Hz, Hz Mü terinin isteðine göre Mü terinin isteðine göre 0,72 / 3 / - kv min. 100*Ipr E IEC 044-1, IEC 044-6, ANSI, CAN, AS, vb 6.
8 ALCE Elektrik Sanayi ve Ticaret A.. Ramazano lu Mah. Transtek Cad. No: 6 Pendik stanbul / Türkiye Tel : +90 (216) Faks : +90 (216) Web : Mail : 2011.I.Revision.02