Villa apartman ve sitelerin içme kullanma yangınsöndürme sularının basınçlandırılması hidroforların yaygın olarak kullanıldığı uygulamalardır. Hidroforlar gereken su debisine ve sistem basıncına uygun olacak şekilde 1-2 veya 3 pompalı olarak seçilebilirler. Frekans invertörlü panosu, pompaları belli bir rotasyon düzeni içerisinde sırayla devreye alarak işletim süresini pompalar arasında eşit olarak paylaştırır. Bu nedenle hidroforda pompaların şalt sayısı düşüktür. Otomatik yedekleme fonksiyonu vardır ve kullanım ömürleri uzundur.
Özellikler:
Hidrofor pompa sistemlerinde pompalar sabit basınçta değişken debi mantığına göre çalışması gerekir.Klasik hidrofor pompa sistemlerinde pompalara kumanda eden basınç şalterleri minimum 1,5 bar diferansiyel aralığına göre çalışmaktadır.Bu durumda hidrofor pompaları sistem için yeterli basınca 1,5 bar daha ilave ederek çalışmaktadır. ÖRNEK; Bina 10 kat ise= 10x3=30 mt=3 bar + Üst kat dairenin minimum alacağı basınç değeri 1,5 bar=4,5 bar (POMPALAR 4,5 bar da devreye girmesi ,6 bar da devreden çıkması gereklidir.) FREKANS İNVERTÖR sistemlerinde tesisat basıncını sürekli 4,5 bar da tutarak üst kat dairelerin sabit basınçta su almalarını sağlamaktadır. Sitem bu şekilde tesisat borularının üzerinden 1,5 bar basınç yükünü almış enerji harcaması% 35 düşürülmesi sağlanmıştır. Frekans İnvertör sistemi her türlü 1+2+3 pompalı hidrofor sistemlerine monte
edilmesi için dizayn edilmiştir.Mevcut hidrofor pompalarını değiştirmeden frekans invertör sistemine geçişi rahatlıkla yapılabilmektedir