Hentbol Federasyonu
Binanın mevcut olması ve kazan kapasitesinin ihtiyacından fazla olması durumları değerlendirilerek; Su Soğutmalı VRV Sistem ile çözülmüştür. Mevcut kazanın fazla olan kapasitesi VRV sistemi ısıtma prosesinde besleyerek, binanın aynı yükteki mahallerine göre daha az doğalgaz tüketimi ile ısıtma işlemi gerçekleştirilmiştir. Soğutma prosesi için VRV tarafında ısıtılan suyun sıcaklığını düşürmek için kapalı tip inverter su soğutma kulesi konmuştur, bu kule sayesinde ısıtma prosesi muadil soğutma sistemlerine göre %40~45 daha efektif bir çalışma yapması sağlanmıştır. En önemli işlemlerden biri de klima ve havalandırma santrallerinin tümü X(direkt genleşme) bataryalı olarak tasarlanmıştır. Isıtma ve soğutma yüklerine göre özel dizayn edilen bataryalar ile VRV dış üniteleri ilişkilendirilmiş, taze havayı şartlandırmak için VRV dış üniteleri tarafından efektif olarak üretilmiş ısıtma ve soğutma gücü kullanılan bu sistem çözümü ile işletme giderleri düşürülmüştür. Bina mevcut olması itibariyle, kullanıcılarının sisttemi değerlendirme şansı olmuştur. Binanın diğer kısımları konvansiyonel havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ile çözüldüğünden işletme giderlerindeki artışın oranları kontrol edilerek yeni yapılan su soğutmalı VRV sistemin daha pratik, efektif ve güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Bina mevcut bina olduğundan Tüm VRV imalatları Kaynaksız olarak Lokring‐Sıkı Geçme Apratları ile uygulama yapılması sağlanmıştır. Bu sayede VRV bakır borularında insan hatası, yanma, cüruf oluşumu gibi etkilerden kurtarılmıştır. VRV bakır boru imalatları İş Güvenliği ve Bina Güvenliği açısından daha rahat bir ortam sağlanarak imalat yapılması sağlanmıştır.