İce Bank Rapid Cooling
Chiller Su Soğutma Ünitesi
Fabrikamızda veya montaj mahalinde çalışır vaziyette teslim edilir. Kompakt ünite şeklindeki grupların kapasitesi 51.2 kW ile 413.8 kW arasında değişmekte olup, aşağıdaki kısımlardan müteşekkildir. Soğutma kompresörü kapasiteye göre 1 veya 2 adet yarı kapalı (yarı hermetik) pistonlu kompresör kullanılmaktadır. Kompresörün tüm parçalarına müdahale etme ve bakım yapma kolaylığı sağlanmıştır. Gerekli şebeke gerilimi; 3 faz - 400 Volt-50 Hz'dir. Kondenser (Yoğuşturucu): Hava soğutmalı kondenserler bakır boru ve alüminyum lamelli olarak imal edilmektedir. Soğutucu akışkanın yoğuşmasını sağlamak üzere motoru ile direkt akuple yüksek verimli aksiyal fan, cihaz üzerine monte edilmiştir. Evaporatör Chiller Shell & tube tipinde, özel yüksek verimli bakır boruların çelik ayna deliklerine makinetto ile tesbit edilerek üretilmiştir. Boru demetinin sökülebilir olması bakım ve temizli imkanı sağlar. Elektrik kumanda panosu: Cihazın tam otomatik çalışmasını sağlamak üzere yeterli miktarda kontaktör, termik, sigorta ve şalter ile techiz edilmiştir. Gerekli şebeke gerilimi; 3 faz - 400 Volt - 50 Hz'dir. Mikroişlemci kontrol sistemi: Cihazda mikroişlemci kontrol sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede su giriş ve çıkış sıcaklıkları, kompresörlerin çalişma zamanlari ve sistemde oluşacak tüm arızalar ekranda digital olarak görülebilmekte ve kolaylıkla kapasite kontrol yapilabilmektedir. Ayrıca her kompresörün çalışma süreleri otomatik olarak dengede tutulmakta ve cihazın optimum verimde çalışması sağlanmaktadır. Soğutma devresi elemanları Cihazın otomatik ve güvenli şekilde çalışması için; drayer-filtre, gözetleme camı, termostatik genleşme valfi, solenoid valf, alçak-yüksek basınç presostatı, chiller su akış kontrol otomatiği, soğutma valfleri, su ve hava tahliye vanaları konmuştur.
DETAYLİ BİLGİ İCİN LÜTFEN ARAYINIZ....