MPE Hava Kaynaklı Chiller & Isı Pompası
4-76 kW aralığında kapasitelerde hava soğutmalı, su soğutma kiti ile paket tip ısı pompası.
- Scroll kompresör
- R-410 soğutucu akışkan
- Sadece soğutma
- Soğutma/Isıtma
- Paket ünite
- Aksiyal fan
- 25 model
- Sessiz model seçeneği
- Eurovent sertifikası
- Modülasyonlu çalışma
- Dahili hidronik modül
- Elektronik vana
- Dinamik set değeri
- Tek soğutma devresi
- 1 veya 2 kompresör
- Kanallı uygulama
- Açıklama
Açıklama
MPE chiller ve ısı pompaları konut ve endüstriyel uygulamalarda dış ortamda kullanım için tasarlanmıştır.
Soğutucu akışkan olarak R410A kullanılır ve düşük enerji sarfiyatlarında yüksek performans elde edilir. 25 farklı modelde 4-76 kW arasında soğutma, 5-85 kW arasında ısıtma kapasiteleri elde edilir.
Alıştığınız çalışma şartlarının ötesinde
Kanatlı blok ısı eşanjörleri R410’ya uygun olarak optimize edilmiştir ve 8 mm bakır borular kullanır ve bu şekilde daha verimli ısı transferi ve daha sessiz fan çalışması sağlanır. Özenli boyutlandırılmaları sayesinde dış ortam sıcaklığının 51°C’ye kadar olduğu yerlerde soğuk su üretimi sağlar.
Her şartta verim
Bir soğutma sisteminin termal yükü sistemin ömrünün {5c05104d25a160a302994fd264e5232becf58ecaaca586c74d1b9579d3a17979}90’ından fazlasını hesaplanan yükün {5c05104d25a160a302994fd264e5232becf58ecaaca586c74d1b9579d3a17979}60’ının altında geçirir. Tek soğutma devreli, çift kompresörlü MPE T versiyonu bu talebe düşük yüklerde yüksek verim (ESEER>4) sunarken en sert şartlarda da çalışmaya devam eder. Bu tip şartlarda mikro işlemci kapasite kontrol modunu devreye sokarak tüm kondensasyon yüzeyinin kullanımını tek kompresöre sunar.
Şartlara uyumlu kontrol sistemi
Elektronik kontrol sistemi set değerinin dış ortam sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlayarak tüketimi azaltıp çalışma sıcaklığı yelpazesini genişletir. Ünite, düşük su hacmi olan sistemlerde, buffer tank ihtiyacı olmadan çalışabilir. Otomatik ayar ile kompresör devreye girme sayısı limitlenir ve kompresörlerin ömrü uzar.
Akıllı defrost sistemi
Özel defrost sistemi (ileri seviye kontrol sisteminde mevcuttur) donma ihtimalini eşanjör performansından hatasız algılayarak defrost sürelerini asgariye indirir.