Isıtıcı Kablo (Heat Tracing Kablo)
Isıtıcı kablolar gelişmiş kontrol sistemlerine bağlanarak hattın sıcaklığı anlık ve çok hassas olarak kontrol edilebilme olanağı sağlamaktadır. İzolasyon yapılarının çeşitliliği sayesinde her türlü zor koşula uygun ısıtıcı kablo çeşitleri bulunmaktadır.
Kategoriler: Endüstriyel Isıtma
Isıtıcı Kablo (Heat Tracing Kablo)
Elektrikli Isıtıcı Kablo Isı İzleme (Heat Tracing)
Endüstriyel tesislerde boru hatlarında elektrikli ısıtıcı kablonun ısı izleme (Heat Tracing) amaçlı kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Buhar ve sıcak sulu sistemlere oranla electrical heat tracing kurulum maliyeti ve kullanım kolaylığı daha fazladır.
Bunun nedeni, ısıtıcı kablonun sağladığı güvenilirlik ve çok uzun ömürlü olmalarıdır. Isıtıcı kablo esnek ve farklı güçlerde olmaları uygulamalarda enerji verimliliği ve kontrol kolaylığı sağlamaktadır.
Isıtıcı kablo gelişmiş kontrol sistemlerine bağlanarak hattın sıcaklığı anlık ve çok hassas olarak kontrol edilebilme olanağı sağlamaktadır. İzolasyon yapılarının çeşitliliği sayesinde her türlü zor koşula uygun ısıtıcı kablo çeşitleri bulunmaktadır. Buhar ve sıcak su hatları gibi korozyon ve bakım masrafları olmadığı için işletme maliyeti düşüktür ve bakım veya onarım istememektedir.
Kendini Sınırlayan (Self Regulating) Isıtıcı Kablo ile Isı İzleme (Heat Tracing)
Kendini Limitleyen Isıtıcı Kablo ile Boru Hattı Isıtma
Bu kablonun yapısı karbon parçacıkları ile katkılanmış ısıtma matrisine gömülü iki adet ısıtıcı telden oluşur. Çalışma sırasında sıcaklık yükseldiğinde, moleküler genişleme karbon parçacıkları arasındaki mesafeyi artırır. Direnç artar ve çıkış gücü düşer. Sıcaklıklar düştüğünde, bu süreç tersine döner ve çıkış gücü artar. Bu fiziksel özellik, ısıtıcı kablonun asla aşırı ısınmayacağı, çapraz, üst üste monte edilebileceği ve sıcaklık kontrolörü olmadan çalıştırılabileceği anlamına gelir.
Kendini Limitleyen (Self Regulating) ısıtıcı kablo diğer ısıtıcı kablo türlerine göre büyük avantajları vardır. Bunlardan en önemlilerinden biri istenilen metrajlarda kesilebilmesidir.
Uygulamalarda ihtiyaca göre istenilen boylarda kesilebildiği için kablodan fire verilmemektedir. Kendinden regüleli kabloyu kullanmak için ısıtıcı kablo başına ve sonuna birkaç işlem yapılması gerekmektedir. Kablo istenilen boylarda kesilebildiği için ısıtıcı kabloya enerji terminasyon bağlantısı ve sonlandırma bağlantısı yapılmadan enerji verilemez. Terminasyon (Connection kit) bağlantısı ısıtıcı kabloya enerji vermek için gerekli olan bağlantı şeklidir. Sonlandırma bağlantısı (End Seal kits) ise kendini sınırlayan ısıtıcı kablonun devreyi tamamlayıp ısınabilmesi ve dışarıdan herhangi bir sıvı girişi olmaması için gereklidir. Her kendini sınırlayan ısıtıcı kablonun terminasyon bağlantısı ve sonlandırma bağlantısı yapıldıktan sonra çalışılabilirdik ve izolasyon testlerinin yapılması gerekir.
Seri Dirençli Isıtıcı Kablo ile Isı İzleme (Heat Tracing)
Seri Dirençli Isıtıcı Kablo ile Boru Hattı Isıtma
Seri Dirençli Isıtıcı Kabloda enerji taşıyan kısım ile ısı üreten kısım aynı olup krom-nikel teldir. Bu kablo farklı dirençlerde üretilebilirler. Bu kablo dirençleri, boyları ile doğrudan orantılıdır istenilen güç değerine göre belirli direnç diğerlerine göre belli metrelerde kesilebilir.
Kablo seçiminde dış izolasyon ortam şartlarına, kimyasal dayanaklılık, sıcaklık grubuna göre seçim yapılması gerekir. Patlama veya bir darbe durumunda kabloya zarar vermemesi için izolasyonun doğru seçilmesi gerekir. Isıtıcı kablo belli direnç değerlerinde olduğu için istenilen güç değeri için belli bir uzunlukta olur ve uzatılıp kısaltılamaz.
Genel olarak yüksek sıcaklık hatlarında mineral izoleli seri dirençli kablo kullanılır. Paslanmaz çelik ve Alloy 825, yüksek sıcaklık proses kontrolü için tercih edilen malzemedir ve periyodik yüksek sıcaklığa maruz kalan donma koruması veya viskozite kontrolü uygulamaları için idealdir.
Sabit Güçlü Isıtıcı Kablo ile Isı İzleme (Heat Tracing)
Sabit Güçlü Isıtıcı Kablo ile Boru Hattı Isıtma
Sabit güçlü rezistans kablo, her sıcaklıkta sabit enerji verir. Yapıları itibarıyla akım taşıyan ve ısı üreten kısımları farklı iletkenlerden oluşmuştur. Bu kablo istenilen her boyda kesilebilir ve kullanılabilirler. Soğuk uç gerektirmezler ve montajı, tek uçtan enerji verilmesi sayesinde her türlü Isı izleme (heat tracing) uygulamasında oldukça kolaylık ve düşük maliyet sağlar.
Bu ısıtıcı kablo yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve çeşitli güçlerdeki üretim yelpazesi ile, patlayıcı ortamlar dahil geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Yüksek güçlerde üretilebilen bu kablo, hemen her türlü agresif ortamlara karşı yüksek direnç gösterebilen Teflon-FEB, PTFE gibi izolasyon malzemesi ile 180 derece ile 260 dereceye kadar işletme sıcaklıklarında kullanılabilirler.
Sabit Güçlü Isıtıcı Kablo sıcaklık kontrolü aracılığı ile kontrol edilmesi bir zorunluluktur.
Minarel izoleli ısıtıcı Kablo ile Isı İzleme (Heat Tracing)
(MI Heating cable) MI Isıtıcı Kablo ile Tank ve Boru Hattı Isıtma standart ve Ex proof sahalar içindir.
Metal Kılıf: Yüksek nikel içeriği ( Inconel) Alaşım 825, yüksek sıcaklık uygulamalarında ve birçok korozif ortamda kullanımı ile tanınmaktadır.
B Yüksek oranda sıkıştırılmış Magnezyum Oksit, 600V'a kadar olan voltajlar için direnç telinin yalıtımını sağlar
C Twin veya single aynı anda gösterilen resim çok sayıda mevcut direnç, çok çeşitli uzunlukların ve watt değerlerinin tasarlanmasını sağlar
Mineral yalıtımlı ısıtma kablosu, Yüksek sıcaklık kullanımları için özel olarak üretilmekte ve paslanmaz dış ekranı olan seri dirençli esnek bir ısıtma kablosudur. Çelik, bakır-nikel veya Inconel. MI kablosu, spiral rezistans teli ile borulu bir ısıtıcı ile aynı şekilde üretilmiştir. Bir yalıtkan ve bir dış kılıf olarak magnezyum oksit ile çevrilidir. Küçük çap, MI kablosunun bükülmesine ve ısıtılacak cisme göre şekillendirilir.
Sıcak ve soğuk enerji besleme arasındaki geçiş lazer kaynaklı yapılan ve yüksek ısıya dayanabilir
1000°C'ye kadar maruz kalma. Mineral izoleli ısıtma kablosunun yaygın kullanım alanları, proses boru ve vanalarının ısıtılması, ısıtma panelleri, vakum teknikleri, kalıplar, su altı radyatörleri, reaktörler, sodyum taşıma boruları, bainit kürü için tuz taşıma, bitüm tesisleri, gaz tesisleri ve rafineriler vb.
Mineral izoleli ısıtma kablosu çok yüksek güç ve sıcaklık iletir ve mükemmel korozif koruma özelliklerine sahiptir. Alkalilere ve asitlere karşı.MI mineral yalıtımlı ısıtma kablosu birçok standart uzunlukta mevcuttur ve ayrıca talep ve ihtiyaçlara göre uyarlanabilir. Hem güvenli hem de patlayıcı sınıfı ortam için.
Aşağıda en yaygın direnç tellerimizin bir listesi ve MI kablosunun dış çapı ile minimum bükülme arasındaki ilişki bulunmaktadır. EHT Mühendislik olarak MI tipi ısıtıcı kablo uygulaması konusunda bilgisi ve deneyime sahip Yetkili ve uzman kişiler tarafından kurulmalıdır.
Tüm Ürünlerimiz
- Endüstriyel Isıtma
- Kar - Buz Eritme
- Özel Ürünlerimiz
- Zemin Isıtma