Florlu gazlı sistemler üzerinde çalışanlar bir lisans almak zorundadır ve klimayı yeniden şarj etmek veya sizin gibi tamir etmek artık mümkün değildir.
Uygulanması ile Avrupa düzenlemesi sayı 303 2008 yılı florlu gaz içeren sistemler üzerinde çalışan tüm teknisyenler, soğutma mühendisi lisansı.
Düzenlemenin amacı, İtalya'da D.P.R. 2012 yılı 42'si, teknisyenler tarafından benimsenen prosedürleri düzenleyerek, artan bir ortamda florlanmış madde emisyonlarını sınırlandırmaktadır. sera etkisi.
tüm katkıda bulunabiliriz kısıtlama Sera etkisi, evde veya ofiste sahip olduğumuz iklimlendirme makinelerini koruyanların, benimsemeleri gereken doğru çalışma prosedürleri hakkındaki bilgilerini belgeleyen lisansı almaları.
303/08 sayılı Avrupa yönetmeliği koruma altında çevre Bununla birlikte, kendi başlarına hareket etme olanaklarını büyük ölçüde sınırladı. klima makineleri, tüm DIY meraklıları için.
İkincisi, gerçekte, gerektiğinde gerçekleştirilmesi gereken gerekli donanıma ve malzemeye sahip olmasına rağmen, bakım olağan veya gerçek onarımlar, yeniden doldurma, ekleme vb. gibi soğutma gazları içeren tüm işlemleri artık gerçekleştiremez.
Dahası, yakın gelecekte klima makinelerinin, orada olacakları bir yerde soğutma gazı olmadan satılması beklenmektedir.azot baskı altında.
Bir gaz olan azot atıl makinelerde, doğru miktarda soğutucu gazla, sadece uzman personel tarafından değiştirilebilir ve ayrıca soğutucu gazların alımı yalnızca lisanslı teknisyenler tarafından gerçekleştirilebilir.
Klima makineleri için DIYKendin yap meraklıları için, iklimlendirme makinelerinde yapılabilecek çok az işlem var, bunların arasında: filtrelerin değiştirilmesi ve / veya yıkanması, pillerin sanitasyonu piyasada kolayca bulunan spreyler ve diferansiyelin doğru çalışmasının doğrulanması (anahtar ile TEST) makinenin güç kaynağı hattını koruyan cihazın.
Akım, sıcaklıklar ve şartlandırma makinesi basınçları
Asgari teknik becerilere sahip olan herkes için doğru Bir koşullandırma makinesinin çalışması, emilen elektrik akımını, soğutma akışkanının sıcaklıklarını ve basınçlarını ölçerek doğrulanabilir.
İle amperometrik kelepçe Makine tarafından emilen akımların isim plakası verilerinde belirtilenlere eşit olduğunu doğrulamak mümkündür, bu değerler makinenin yaz veya kış iklimlendirme şartlarında çalışıp çalışmadığına göre farklı olacaktır.
En çok uzmanlar Kompresörün emilimini doğrulayarak besleme fazını belirleyebileceklerdir. Makine tarafından emilen toplam akım değerinin yaklaşık% 80'i olmalıdır.
Doğrulamaları basınçları ve sıcaklıklar bir klima makinesinin soğutma sıvısının içeriği, makinenin gazının tipine bağlıdır, soğutucu akışkanlar arasında HFC (hidroflorokarbonlar) en yaygın R410A'dır.
Genel bir makine için, yaz iklimlendirme modunda (örn. 24° C sıcaklıkta), R410A sıvısı için kontrol edilecek basınç ve sıcaklık değerleri 0° C ve 7 bar'dır; manometre evaporatör çıkışında ve kompresör girişinin yanında (yukarıdaki resimde geniş tüp).
Bu değerler bizim sahip olduğumuz değerlerdir. buharlaştırma makinenin bataryasına basan ve çevrede tekrar soğuk havaya maruz kalan sıvı pahasına. Borunun aynı bölümünde, bir temas termometresiyle veya bir lazerle, emme sıcaklığının ölçülmesi mümkün olacaktır.
bir farkemme ve buharlaşma sıcaklığı arasında, 5° C ile 8° C arasındaki bir değere eşit, makinenin doğru çalıştığını gösterir.
Tanımlanan aralığın dışındaki bir fark düşük Bölünme içinde sıvı bulunması (makinenin iç ünitesi) iken, belirtilen aralığın altındaki fark aşırı makinedeki sıvının miktarı.
Sonunda, düşük bir sıvı makinesinin alacağını gözlemledik. emilimleri Nominal olanlardan daha düşük akımın olması durumunda, bu tür absorpsiyonlar, fazla sıvı yüklü bir makinede söz konusu emilmelerin nominal olanlardan daha yüksek olacaktır. Her durumda, lisanslı bir soğutma teknisyeninin müdahalesi gerekli olacaktır.