Merhabalar Bende gb62 ve tc100v1 var. Tc100ü 3 gün kullanabildim ve bozuldu servis yenisini talep etti ama hala merkezden gelecek 15 iş günü oldu. Tc100 kullanan arkadaşlar varsa bir kaç sorum olacak. 1. Tc100v1 modülasyon yapıp yapmadığını nasıl anlıyorsunuz. Tc 100 sağlam iken hep 55 derecede çalıştı bende. 2. TC100 v1 sunucuya bağlantı sorunu yaşandınmı. Dünya işaretine tik gelmiyor çarpı çıkıyor. 3. oda sıcaklığı, ayarlanan dereceden ne kadar aşağı düştüğünde kazanı devreye alıyor.
Fikri olan kimse yok mu bu konuda yada Tc100 v1 kullanan arkadaslar.
merhaba, bu yıl üçüncü yılımız tC100 ile. modülasyon yapıyor soğuk havalarda ayarlanan kazan derecesinde çalışırken hedef sıcaklığa ulaştıktan sonra 32 c lerde çalıştığını gördüm. kombi balkonda ve tc 100 olduğu için çıkıp kombi ekranı pek kontrol etmiyorum. sadece ilk kurulumda ios problemi oldu android bir telefon ile çözdük. hedef sıcaklıktan aşağı düşmüyor. hep aynı ısıda sabit duruyor.ekran ayar kademesi 0,5 C hassasiyet 0,1 C olduğundan sanırım.
kullanan arkadaşlar memnun mu acaba?Malum eski bir model şuan kombi alma aşamasındayım yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar kronik sıkıntı var mı?Ben condens 2300 i düşünüyorum ama kombicilerin neredeyse hepsi gb062al 2300i yeni model sorunu varmı yokmu emin değiliz diyorlar .Aslında 3 seçenek arasında kaldım.
gb062 = 47 db , %108 verim , 1/7 modülasyon, erp , modülasyonlu fan ve pompa. 4200 TL
Bosch Condens 2300i = Yeni model izalasyon sayesinde 44 db , 1/8 modülasyon, modülasyonlu pompa ve fan ,%109 teorik verim, 4000 Tl
warmhaus ewa 24= 2900 Tl , 1/7 modülasyon, gaz adaptif sistemi, paslanmaz çelik eşanjör, wilo yeni nesil modülasyonlu pompa , 52 db biraz yüksek sesi var ,garanti 2 yıl ama servis çok yakın tanıdık bozulsa da beni üzmez.
malum Bosch servisi için iyi şeyler duymadım .Kombi mutfakta olduğu için sessizliğe önem veriyorum.
kazan sıcaklığı 65 C ayarladım. Daha önce maksimum 55 C de yoğuşma verimi oluyor diye okumuştum ve kazan sıcaklığını 55 C ayarlamıştım. Ama evde olmadığımız zamanlarda netten bağlanıp kombiyi kapadığım oluyor, bu sefer eve döndüğümüzde 22-23 C ye ulaşması uzun sürüyor yada hava çok soğuksa 22 C ye bile ulaşmıyordu.
Genel kullanımda "2017 - Ocak 200m3 (55C kazan) 2018-Ocak 198m3 (65C ) 2019-Ocak 190m3 ( 65C)" fark yok göründüğü dibi. TC 100 iyi modülasyon yaptığı için bence kazan sıcaklığı yüksek tercih edilmeli.
Arkadaşlar gb062 ye modülasyonlu termostat almak istiyorum fakat birkaç sorum var bilgililer cevaplarda çok sevinirim, öncelikle bu modülasyonlular on-off termostatlar gibi sirkülasyon pompasını devre dışı bırakıyorlarmı yoksa sirkülasyon pompası sürekli devrede mi ? Şuan kombi termostatsız çalışıyor fakat sirkülasyon pompası sürekli devrede hem ses yapıyor hemde boşa elektrik harcıyor, termostatik vanalar kapatmış petekten su akışı yok ama sirkülasyon pompası boşa çalışıyor, ikinci olarakta sorunsuz şekilde modülasyon yapacak uyumlu bir model öneriniz varmı, kablolu yada kablosuz olması önemli değil fiyatı ucuz olsun yeter ben gözüme rc150 yi kestirdim galiba gün içi farklı sıcaklık ayarıda yapılabiliyormuş onun yerine şunu al daha şyi diyebileceğiniz başka bir model varmı?
İNGİLİZCESİ OLAN ARKADAŞLAR İÇİN SERVİS MANUELİ BURADA==> TIKLAYIN BU MANUELİ ÇOK ZOR BULDUM VE PAYLAŞMAK İSTEDİM. ANCAK BENİM GİBİ PARAMETRE AYARLARINDA BİR ŞEYLER KURCALAYIP DAHA SONRA FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK İSTERSENİZ BURAYA DİLİM DÖNDÜĞÜNCE YAZAYIM.
1- YUKARI AŞAĞI OK TUŞLARINA BASILI TUTARAK SERVİS MENÜSÜNE GİRİYORSUNUZ. L1 YAZACAK EKRANDA. 2- YUKARI OK TUŞUYLA L2 YAPIP PETEK TUŞUNA BASIYORSUNUZ. 3- SONRA YUKARI OK TUŞLARIYLA 2.8E OLANA KADAR YUKARI ÇIKIYORSUNUZ. 4-8E'Yİ BULUNCA PETEK TUŞUNA BASIYORSUNUZ. 5-EKRANDA 000 GÖZÜKÜNCE PETEK TUŞUNA UZUNCA BASIYORSUNUZ.
BUNDAN SONRA KOMBİ KENDİNİ KAPATIYOR. TEKRAR AÇILIYOR EKRANDA 2 TANE YANIP SÖNEN YUVARLAK ÇIKACAK. BEKLEYİN O ARADA SİSTEM KENDİNİ HAZIRLIYOR.1-2 DAKİKA SONRA KOMBİ KAPANIYOR. AÇMA TUŞUNA BASIP İLK KEZ KOMBİYİ AÇARMIŞ GİBİ ISIYI AYARLIYORSUNUZ. ISIYI AYARLADIKTAN SONRA EKRANDA {} YANIP SÖNÜYOR.(YAZ MODUNDAN HER ÇIKIŞTA BU UYARI ÇIKIYOR) BU SİFON DOLDURUYOR ANLAMINA GELİYOR. Bİ 15DK BOYUNCA YANIP SÖNECEK VE SUYU YAVAŞ YAVAŞ ISITACAK. DAHA SONRA KOMBİ İLK GÜNKÜ HALİNE DÖNMÜŞ OLACAK. BİRİNİN İŞİNE YARADIYSA NE MUTLU.KOLAY GELSİN.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi the_teacher -- 22 Nisan 2020; 20:29:46 >
Arkadaşlar buderus gb062 kullanıcısıyım. Eve taşınalı 8 ay oldu. 1 kış atlattım ama hiç verimli olmadı ısınamadım çatı katı sıfır ev sıfır kombi. Her odada 60 ar cm petek olduğu için değişmek istiyordum bugün itibarıyla demirdöküm plus 3 adet petek taktırdım. Oturma odası 600*1000 çocuk odası 600*1000 yatak odası 900*1000 cm ölçüsünde. Ustalar gittikten sonra kombiyi çalıştırdım denemek için. Ancak şöyle bir sorunum var oturma odası yanıyor cayır cayır çocuk odası ve yatak odası üst taraf ısınıyor alt taraflar buz gibi ne yaptıysam çözemedim havaları aldım hava falan da yok. Bu arada mobil sistem tesisat. Yeni taktırdığım peteklerde çapraz bağlantı üst sıcak su giriş alt çıkış. Sorun ne olabilir akşamdan beri sinirim hat safhada.
ortasından aşağıdaysa bu iyi birşey hocam dert etme, petek suyun ısısını tam salıyor ki soğuk oluyor.Bu yoğuşma verimini de arttıyor. İlla altları da ısınsın dersen, pompa hız kademesi arttırabilirsin.
Kombi servis menüsünden kombi çalışma ve şalt değerlerini değiştirebilirsin.
Kombiniz kaç dk çalışıp kaç dk duruyor ve tekrar çalışıyor?
geçmiş olsun bende 2300i var aynı olsa yardımcı olurdum ama servis menüsü farklıdır ama benzer geldi yine de.
o sifon doldurma programını kapatabilirsin servis menüsünden.
teşekkür ederim. aslında bi problem yoktu. Ben ayarları biraz kurcalarken değiştirdim diye içim rahat etsin diye sıfırlamak istedim ama hiç bir bilgi bulamadım. zar zor bu manueli bulunca işimi hallettim. sifon doldurma ne işe yarıyor bilmiyorum bir zararı yok şimdilik:)
Sifon programı kombi ilk enerji verildiğinde , kış yaş modu aradında geçiş yapıldığında kombiyi 15 dk boyunca min kazan sıcaklığında çalıştıtırır.Amacı altta bulunan sifon kabının içi dolu mu boş mu bilmediği için önlem amaçlı kabı su doldurmaktır.Neyin önlemi derseniz baca gazının gidere ,yada kombinin bulunduğu ortama dolmasın diye.Giderlerde metan gazı , birikebilir, mutfağa atık gaz kokusu sinebilirmiş.
Ama zaten sifon kabı bir kere doldumu boşalmadığı için tamamen önlem amaçlıymış.Çoğu servis ve kullanıcı kapattığı için bende kapattım.
ortasından aşağıdaysa bu iyi birşey hocam dert etme, petek suyun ısısını tam salıyor ki soğuk oluyor.Bu yoğuşma verimini de arttıyor. İlla altları da ısınsın dersen, pompa hız kademesi arttırabilirsin.
Kombi servis menüsünden kombi çalışma ve şalt değerlerini değiştirebilirsin.
Kombiniz kaç dk çalışıp kaç dk duruyor ve tekrar çalışıyor?
Odalarınız kaç m2?
çatıda izocam var mı?
Kollektörden tüm vanalar sonuna kadar açık mı?
Çatıda izalasyon var yeni bina. Aynı katta 3 daire oturuyoruz. Dün 2 dairede aynı yere aynı peteklerden aynı odalara taktırdı. Onlarınkinde hiçbir problem yok. Birinin kombisi baymak birininki vaillant. Ben artık kombiden şüphelenmeye başladım hocam. Sabah ustayı tekrar çağırdım rekordan tüm suyu boşaltıp tekrar su bastık. Adam gitti sorun hala devam ediyor. Dediğin reglaj ayarını dün akşam yapmıştım düzelmedi. Hatta şu an oturma odası ve mutfağı kapattım denemek için yatak odası ve çocuk odası uzakta ısı daha çabuk gitsin diye. Öyle de olmadı çıldıracağım artık.
Oturma odası 15 mt kare.
Çocuk odası 11 mt kare.
Mutfak 14 mt kare.
Yatak odası 16 mt kare civarı.
Kollektörden tüm vanalar açık evet.
Oda termostatı takılı kombi ona göre yanıyor. Dün akşam 7 de yandı gece 12 ye kadar denedim olmadı sabah 10.00 da açtım öğlen 1 oldu düzelmedi.