Transkript
1 KentTanıtım Merkezi ısıtma sistemlerinde bireysel kullanım için Akıllı Daire Giriş İstasyonu İhtiyacın kadar kullan, kullandığın kadar öde...
2 İhtiyacin kadar kullan, kullandığın kadar öde... Türkiye de 2007 yılında yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılındaki ilgili yönetmelik ile, ısı kontrol ve payölçer sistemlerinin kullanımı zorunlu hale gelmiştir yılında yürürlüğe giren ve 2010 yılında güncellenen Bina Enerji Performansı Yönetmeliği ise, toplam kullanım alanı 2.000m2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımmı zorunlu kılmıştır. Aktech Akıllı Daire Giriş istasyonları, ihtiyaç kadar ısı kullanımmı sağlamakta ve kullandığı Akıllı ölçüm cihazları ile adaletli paylaşımı mümkün kılmaktadır. Use how much you need and pay how much you use... It became compulsory to use heat control and heat allocation meter systems under the Energy Efficiency Code No.5627, which came into effect in 2007, and the relevant regulations that came into effect in 2008 in Turkey. Furthermore, the Building Energy Performance Regulation, which became effective in 2009 and was updated in 2010, requires the use of a central heating system in buildings with a total occupancy area of 2,000 m2 and above. Aktech Smart Flat Access Stations ensure heat consumption as much as required, and enable a fair sharing thanks to its smart gauges. Merkezi IsItma sistemli binalarda etkin kullanım... Aktech Akillı Daire Giriş, istasyonu, merkezi ısıtma sisteminin avantajlannı ve bireysel ısıtma sistemin konforunu bir arada sunan kompakt bir çözüm üretmektedir. Baglantı boruları isteğe göre paslanmaz çelik veya bakır malzemeden imal edilebilmektedir. Kullanım sıcak suyu AISI316 kalite paslanmaz çelikten imal bir plakalı isi eşanjörü ile üretilir. Aktech Akıllı Daire Giriş, istasyonu, daire ısıtma hattındaki diferansiyel basinç farklılıklarını önleyen bir yapıya sahiptir. Böylece daire içindeki Termostatik radyatör vanalarının kısmasından kaynaklanan gürültü sorunu ortadan kaldırılmış olur. Ayrıca, kullanım sıcak suyu öncelikli bir çalışma sağlanır. Efficiency in buildings equipped with a central heating system... Aktech Smart Flat Access Station creates a compact solution, combining the advantages of the central heating system and the comfort of an individual heating system. Connecting pipes can be optionally manufactured with stainless steel or copper materials. Domestic hot water is generated by a plate heat exchanger made of stainless steel grade AISI316. Aktech Smart Flat Access Station has a structure that prevents the differential pressure differences in the heating line, which eliminates the noise problems caused by the reduction of the thermostatic radiator valves inside the flat. Furthermore, it operates on a domestic hot water priority basis. ÇEVRECİ,KONFORLU VE ADALETİ PAYLAŞIM... ENVIRONMENTALIST, COMFORTABLE AND EQUITABLE SHARING...
3 Aktech Akilı Daire Giriş istasyonunun Sağladığı Avantajlar The Advantages of Aktech Smart Flat Access Station Bireysel ısınma ve daire girişinde kullanim sıcak suyu üretimi imkanı Paket sistem sayesinde düşen stok maliyetleri Montaj kolaylığı, duşük işcilik maliyeti Kompakt yapısıyla dairelerde yerlesım alanından tasarruf Servis ve bakım maliyetlerinde azalma Hassas olgum ve adaletli paylaşım Enerji tasarrufu İhtiyaca uygun özel ürün dizaynı Düşük dünüş suyu sıcaklığı, maksimum verim Boylerden ve boyler sayaçlarından, genleşme tankından, eşanjorden, akümülasyon tankından, pompalardan, ilave küresel vanalardan, borulardan, vb. ekipmanlardan tasarruf Tesisat şaftında kazan dairesinden gelen ve tüm katları dolaşan bir kullanım sıcak suyu hattının ortadan kalkmaı ile isi kaybının ve dolayısıyla enerji sarfıyatının önlenmesi Kullanım sıcak suyu ve ısıtma tesisatı aynı hattan beslendiğinden sıcak su sayacından tasarruf Maksimum kullanım sıcak suyu kontrolü Kullanım sıcak suyu depolanmadığından lejyoner bakterisi üremesi riskinin ortadan kalkması Isıl besleme ihtiyacı merkezi sistemden sağlandığından daire içerisinde yanıcı, patlayıcı bir sistemin bulunmaması ve dolayısıyla baca gazı zehirlenmelerinin de önüne geçilmesi Ocaklar elektrikli tercih edilirse doğalgaz sayacından ve baglantı ücretinden tasarruf Kombi sistemlerine göre daha düşük çalışma sesi seviyesi Baca ihtiyacının olmaması Tamamen mekanik yapısı gereği elektronik sistemlere göre arıza yapma riskinin önemli ölçüde azalması ve elektrik beslemesine ihtiyaç duymaması Alternatif enerji sistemlerine (güneü enerjisi, termal enerji kaynakları, ısı pompası, vb..) kolayca adapte olabilmesi Individual setting of the room temperature and domestic hot water production at the flat access Reduced inventory costs thanks to the package system Easy installation and low labor costs Compact installation, which saves space inside the flats Reduced costs for maintenance and service Accurate measuring and fair sharing Energy savings Special product design customized to individual needs Low return water temperature, maximum efficiency No need for additional equipment like globe valves, pipes, boilers, boiler meters, expansion tanks, heat exchangers, accumulation tanks, pumps, etc. Preventing energy consumption due to heat loss by not using domestic hot water line which comes from the boiler room of the shaft installation and circuits all floors No need to use a water meter, as the domestic hot water and heating installation are fed from the same line Maximum domestic hot water control No risk of legionella bacteria as no domestic hot water is stored in the system As the need for thermal feeding is provided by the central system, there is no flammable and explosive system in the flats, which also prevents the flue gas poisoning Saving from the costs of gas meter and connection when electric furnaces are chosen Lower noise compared to combi boilers No need for a flue Thanks to its mechanical content, minimized failure risk compared to electronic systems and no need for electric feeding. Easily adaptable to alternative energy systems (solar energy, thermal energy sources, heat pump, etc.)
4 Statik Balans Ayarı Teknik özellikler Ünite girişinde ve/veya radyatör hattı devresinde maksimum debiyi sınırlandırmak amacıyla kullanılır.ünite girişinde bulunan statik balans vanası ile tüm ünitelere yeterli kazan suyu debisi sağlanır. Dinamik balans (Fark basınç vanası) Teknik özellikler Ünitenin radyatör devresinde fark basıncını sabit tutarak sirkülasyon debisini ayarlar. Azaltılabilir Kvs değeri ile ( p arttırılarak) Eşanjör tarafı ve radyatör tarafı direnç kayıpları eşitlenerek sıcak su kullanımı esnasında ısınma konforu bozulmaz. Radyatör devresinde daha yüksek p yaratılarak,- sıcak su üretimine öncelik verilebilir. Radyatör devresinde ihtiyaçtan fazla ısıtma suyu dolaşımını engelleyerek, daireler arasında hidrolik denge sağlar. Oda sıcaklık kontrol vanalarının (termostatik radyatör vanası veya aktüatörlü vana )kapalı duruma geçmesi ile diğer vanalarda debinin (akışkan debisinin) artmasına bağlı olarak ses sorunu oluşmasını,fark basıncını sabit tutarak (akışkan debisini azaltarak) engeller.
5 Hassas hissedicili termostatik kontrol vanası Harici bir enerjiye ihtiyaç duymadan oransal çalışma ile sabit sıcaklıkta, sıcak su elde edilmesini sağlar. Daire bazlı sıcak su ihtiyacının karşılanması için ideal kontrol sağlar. Kompakt bir yapıya sahiptir. Montajı ve kullanımı basittir. Eşanjörün sıcak su tarafında aşırı ısınmayı, sıcaklıkları ve kireçlenmeyi önler. Beklenme zamanında sensörün konumu ve tasarımı sayesinde enerji kaybını minimize eder. 4lt/dk sıcak su kullanımında bile sabit sıcaklıkta kontrol sağlar. Sıcak su olmadığı zaman, rölanti çalışma sıcaklığı ile kazan suyunu daimi olarak kullanıma hazır bulundurur. Likit hissedicili termostatik vana tepki süresi 3-5 sn. ile sistemin çok sağlıklı çalışmasını sağlar. EŞANJÖR TEKNİK ÖZELLİKLER Maksimum çalışma basıncı (100 C ta); - Primer devre (kazan suyu tarafı): 10 bar - Sekonder devre (kullanma suyu tarafı ): 10 bar Test basıncı : 20 bar Plaka malzemesi AISI 316 Plakalı eşanjör kapasite hesabı aşağıdaki gibi yapılmalıdır. - Bir banyolu daireler için ihtiyaç duyulan sıcak su miktarı :12lt/dak Suyun 10 C tan 50 C a ısıtılması durumunda gerekli olan ısı enerjisi miktarı :12lt/dak x 1kg/lt x 60 dak/hx1kcal/kg C x(50-10) C= kcal/h=33,4kw Firmamız plakalı eşanjör seçimini imalatçı firmaya yaptırmaktadır. Primer devre (kazan suyu) sıcaklığı kullanma suyunun ısıtılacağı sıcaklıktan minimum C fazla olmalıdır. Projelendirmeye esas primer devre debisi ile primer ve sekonder devre basınç kayıpları imalatçı firma seçim abağından alınmalıdır.
6 PROJELENDİRMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1.CİHAZ KAPASİTESİ ( Q ADGİ) a) Kapasitede belirleyici olan, ihtiyaç duyulan sıcak üretim kapasitesidir. Sıcak su kapasityesi; 1 banyolu dairelerde 12lt/dak, 2 banyolu dairelerde 18lt/dak,3-4 banyolu dairelerde 24lt/dak dır. b) İhtiyaç duyulan sıcak su sıcaklığına göre DGİ kapasiteleri; (50 C su sıcaklığı için,c:1 kcal/kgc kabulü ile) QADGİ, 12lt/dak: 12lt/dakx60 dak/h x (50 C-10 C) = kcal/h (33,5kw) QADGİ, 18lt/dak: 18lt/dakx60 dak/h x (50 C-10 C) = kcal/h (50,2kw) QADGİ, 24lt/dak: 24lt/dakx60 dak/h x (50 C-10 C)= kcal/h (67 kw) c) Kazan suyu sıcaklığı,adgi ünitesinde uygun plakalı eşanjör seçimi için kazan suyu sıcaklığı,ihtiyaç duyulan sıcak su sıcaklığından en az C daha fazla olmalıdır. d) İhtiyaç duyulan kazan suyu debisi; Plakalı eşanjör üretici firma tarafından belirlenmelidir. (Plakalı eşanjör kazan suyu giriş/çıkış sıcaklık farkının 20 C tan oldukça fazla olacağı dikkate alınmalıdır) 2.SICAK SU KULLANMA EŞZAMAN FAKTÖRÜ (Φn) a) Bir binada bulunan konutlarda aynı anda sıcak su kullanacak daire sayısı,söz konusu binadaki toplam daire sayısı ve daireyi kullanan kişi sayısına,yaşam tarzlarına, sosyo-ekonomik durumlarına, kişilerin yaşlarına,mesleklerine,mevsim şartlarına ve daha birçok faktöre göre değişkenlik göstermektedir. b) ADGİ ile sıcak su temin edilen bir binada ısıtma tesisat projesinin yapılabilmesi için eş zaman faktörünün (Φn) aynı anda sıcak su kullanan daire sayısının toplam daire sayısına oranı) belirlenmesi gereklidir. c) Tablo 01 de konut başına Eş zamanlılık faktörü Φn,(n: konut sayısı) 3.ISITMA BORU ÇAPLARININ BELİRLENMESİ a) Daire yüklerinin belirlenmesi: Yatırımcı veya mal sahibinin ısıtma tesisatından beklediği konfor seviyesi dikkate alınmalıdır. Sıcak su kullanımı esnasında radyatör ısıtmasının da devam etmesi isteniyor ise daire ısıtma yükü,sıcak su (QADG- İ,kg/h) ve radyatör (Qrad, kh/h) yükleri toplanarak belirlenmelidir. Sıcak suüretimine öncelik veriliyor ise (sıcak su kullanımı esnasında radyatör ısıtması kesilir) qadgi VE Qradyüklerinden (kg/h) büyük olan kullanılmalıdır b) Eşzaman faktörleri kolon bazında belirlenmeli, aynı anda sıcak su kullanan dairelerin en üst kat/katlarda olduğu var sayılmalı, boru çapı hesabında alt katlara inildikçe dairelerin radyatör yükleri dikkate alınmalıdır. c) İki kolon birleşiminden sonra, yeni eşzaman faktörü belirlenmeli ve bu yük dikkate alınmalıdır. d) Boru çapları debilere (kg/h) göre belirlenmeli, çap belirlenmesinde su hızlarına dikkat edilmelidir. 4. SİRKÜLASYON POMPA SAYISI,KAPASİTESİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ a) Sirkülasyon pompaları,fark basıncına göre çalışan frekans invertörlü tipte seçilmelidir. b) Toplam debi, yazın azalan debi ihtiyacı da dikkate alınarak ½+1/2+1/2 veya 1/3+1/3+1/3 kapasitede seçilmelidir. Yaz şartlarında QADGİ yüklerinin çok az olduğu veya hiç olmdaığı durum dikkate alınmalı,kolon üstlerinde fark basıncı ile çalışan by-pass vanası kullanılmalıdır. c)sirkülasyon pompalarının,fark basıncına göre sırayla devreye girmesi veya çıkmasını sağlayacakbir pompa çalışma rejimi ve kontrol/kumanda panosu temin edilmelidir. 5.KAZAN KAPASİTESİ VE OTOMATİK KONTROL TESİSATI a) Kazan kapasitesi,beslediği toplam daire sayısı karşılığı tespit edilecek eşzaman faktörü dikkate alınarak bulunacak ADGİ kapasiteleri toplam (kw) ve kalan dairelerin veya tüm dairelerin radyatör yükleri (3.A) TOPLAMI (kw) NA göre belirlenmelidir b) Kazan otomatik kontrol tesisatında dış hava kompanzasyonu (hava sıcaklığına göre kazan gidiş suyu sıcaklığının belirlenmesi) yapılıyor ise, sıcak su temin etmek için gerekli en az kazan suyu sıcaklığıdikkate alınmalı,otomatik kontrol sisteminde kazan gidiş suyu sıcaklığında alttan limitleme özelliği bulunmalıdır.
7 Sıcak Su Kullanımında Eşzaman Faktörleri EN AZ EN ÇOK DAİRE SAYISI Ø Ø 1 1,000 1, ,250 0, ,155 0, ,100 0, ,080 0, ,069 0, ,061 0, ,056 0, ,052 0, ,049 0, ,047 0, ,045 0, ,043 0, ,041 0, ,040 0, ,039 0, ,038 0, ,037 0, ,036 0, ,036 0, ,035 0, ,035 0, ,034 0, ,033 0, ,033 0, ,033 0, ,032 0,038 AKILLI DAİRE GİRİŞ İSTASYONU
8 ihtiyacın kadar kullan, kullandığın kadar öde... Use how much you need and pay how much you use... Merkezi ısıtma sistemli binalarda etkin kullanım... Efficiency in buildings equipped with a central heating system... Hassas ölçüm ve adaletli paylaşım... Accurate measuring and fair sharing... Akıllı ölçüm, akıllı verimlilik... Smart measurement, smart efficiency... Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No:8 D:9 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL Tel: