Pano içi gazlı yangın söndürme sistemleri, prensibi, azot ile 12 bar basinç altinda olan polimerden üretilmis olan boru detektörün, Tubing isi karsisinda yaklasik 100Cº’de delinmesi sonucunda azot gazının açiga çikmasi ve ayni anda silindir üzerindeki vanayi açmasi ile baslamaktadir. Ayrica, yangın alarm sistemine ihtiyaç duyulmaz. Direkt sistemlerde, nozul ve boru sistemine ihtiyaç duyulmamaktadir. Tek bir sistemle 8.5 m³ hacme kadar olan bölümler korunmaktadir.Tüm odayı söndürmek yerine sadece yangın kaynagi olabilecek kabinin söndürülmesi nedeni ile ucuz bir çözümdür.Yangının dogruca kaynaginda söndürülmesi nedeni ile çok verimlidir.Montaji çok kisa süre içinde ve kolayca yapilir.
Pano yangın söndürme sistemleri, prensibi, azot ile 12 bar basinç [...]