Prizmatik DKP Havalandırma Kanalı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Prizmatik DKP kanal DW 144 Standartlarında 1mm ile 6mm arasında kaynaklı olarak yapılmaktadır. Kendinden flanşlı, köşebent flanşlı, gönyeli ve muflu olarak imalat çeşitleri vardır. Kanalın her iki ucuna (C) büküm yapılmaktadır. Bu bükümler kanala mukavemet kazandırmaktadır. Ayrıca klemens takılabildiği için montaj kolaylığı sağlamaktadır. Kanal köşelerine delikli köşe parçaları kaynatılarak, kanalların cıvata ve somunla birbirine eklenmesi sağlanmaktadır. Kanalın her iki ucuna köşebent çerçeve kaynatılmaktadır. Köşebentlere açılan deliklerle kanallar birbirine cıvata ile eklenmektedir. Kanalın bir ucu dışa doğru yarım kanal şeklinde açılmaktadır (Bu açıklığın ölçüsü sac kalınlığına göre değişmektedir).Diğer kanalın düz ucu açılan mufun içine geçirilip kaynatılarak birleşme sağlanmaktadır. Kanalın bir ucu 20 mm, diğer ucu 15 mm genişliğinde (L) şeklinde bükülmektedir. Montaj esnasında bu uzun ve kısa bükümler birbirinin üstüne getirilip kaynatılarak birleştirme yapılmaktadır. Flanşlı kanalların sızdırmazlığının sağlanması için 5 mm kalınlığında 1200 °C ısıya dayanıklı seramik esaslı conta temin kullanılmaktadır. Kanalların dış yüzeyleri 600 °C ısıya mukavim galvaniz esaslı boya ile boyanmaktadır.