İçindekiler:
Cihaz doğrudan bir harekettir, suyun tek yönde hareket etmesini sağlayarak bir çek valf denir. Kapatma valfleri dolaşan sıvı ile çalışır ve güç kaynaklarının bağlanmasını gerektirmez.
Mekanizma, ısı ve su tedarik sistemlerinin stabilitesini korur, ayrıca su kaynağı sistemini bir kaza durumunda hasara karşı korur. Cihazın nasıl çalıştığını ve hangi görevleri çözdüğünü öğrenin.
Cihaz ne için?
Kilitleme cihazı, akışkan akışının ters yönde engellenmesini sağlar. Küçük bir boyuta sahiptir ve sistemde istenen basıncı korur. Cihazı bir yerleşim bölgesinde kullanma gereğini düşünün. Aşağıdaki durumlarda kullanılır:
Su temini boruları üzerinde. Özel ve apartmanlarda sıcak ve soğuk su sirkülasyonu ayrı borulara dağıtılmaktadır. Bazen basınç farkı, sıcak suyun bir ev musluğu haznesinin soğukluğunu sıkması ve sıvının sıcaklığının ayarlanmasının imkansız hale gelmesine yol açar. Valf, basıncı normal değerlere sürer.
Su ısıtıcısının girişinde. Kazanın doldurulması basınç altında gerçekleşir. Isıtma ve basınç artırmada, yer değiştiren soğutma sıvısı tekrar soğuk boruya gönderilecektir. Armatür, dışarı akışını önler.
Farklı ısıtma ve ısıtma göstergelerine sahip çeşitli ısıtma devreleri (boyler, ısıtmalı zemin, bataryalar) mevcudiyetinde münferit ısıtma sisteminde. Kilitleme cihazı göstergeleri normalleştirir.
Ölçüm cihazının önünde. Soru şu, su sayacı üzerinde neden bir çek valf takmamız gerekiyor? Cevap basittir: Kapama vanaları gereklidir, çünkü cihazı bir hidrolik şokun neden olabileceği olası hasarlardan korur ve türbinin ters yönde dönmesini engeller.
Özerk su temin sisteminde, su kaynağı bir dalgıç pompa tarafından sağlanır. Sıvının yüzeye çıkmasını sağlar ve evi 10 m'lik bir mesafede 5 ° -10 ° açıyla besler.Bir çek valf takmak, pompanın kapalı olduğu durumlarda suyun kuyuya akmasını engeller.
İş prensibi hakkında
Cihazın çalışma prensibi aşağıdaki gibidir: boru boşluğuna suyun akışını durdurduktan sonra, valf bir yay mekanizması ile aşağı doğru bastırılır ve kapalı konumda kalır. Valfin önünde bir basınç oluştuğunda, yayı gevşetmek için yeterli, valf açılır ve su boruya akmaya başlar.
Pompa kapatıldığında - basınç düşer, valfe tekrar basılır ve akışı kapatır. Yayın sıkıştırma kuvvetine ek olarak, valf, valfın açılmasını engelleyerek, boru hattının basıncından etkilenir.
Çek valflerin tipleri ve cihazları
Valfin tasarımı genellikle basittir. Gövde, çalışma gövdesi ve sıkıştırma elemanı gibi sadece birkaç parçadan oluşur. Versiyona bağlı olarak diğer parçalar bulunabilir: bir çubuk, bir menteşe pimi, bir disk kolu, bir yay, bir top, elastomerler ve yataklar.
Kilitleme elemanının tipine göre dört tip ev aleti vardır:
Döner. Armatürün içinde bulunan çelik bir döner diski döndürerek çalışırlar.
Top. Sıvı akışı, bir bilye şeklinde yapılmış olan vanayla üst üste gelir.
Kaldırma. Valf yukarı doğru hareket eder, suyun yolunu açar ve aşağı iner, akışı bloke eder. Cihazlar sadece dikey olarak monte edilir.
Disk. Sıkıştırma diski kilitleme elemanı olarak işlev görür.
Bağlantı tipi ile, vanalar aşağıdaki gruplara ayrılır:
İplik ile kaplin. Küçük çaplı borular için tasarlanmıştır. İki kaplinlerin iç veya dış kısımlarında bir diş kesimi ile sabitlenirler.
Gofret. Sekmelere benziyor. İki bitişik flanş arasına monte edilirler. Çıtçıt veya civatalarla tutturulmuş.
Flanşlı. Contalar ile bağlantı flanşları ile donatılmıştır.
Kaynak için tutucu ile. Kurulum kaynak ile gerçekleştirilir. Düşman bir ortamda bulunan boru hattı bölümleri için uygundur.
Vücudun yapıldığı malzeme tipine göre, vanalar plastik (polipropilen), pirinç ve çeliğe ayrılır.
Ürünlerin boyutları
Valflerin büyüklüğü, bir daireye veya bir kır evine monte edilen sıhhi tesisat ekipmanının türüne bağlıdır. İşte ana çalışan çeşitleri:
1 inç büyüklüğündeki vana. Yüksek talep görüyor.
1/2 inç su vanası. Düşük bant genişliği nedeniyle çok popüler değil.
3/4 inç çekvalf. Küçük çaplı borular için kaliteli ürün.
Bir ürün seçmek için, 2 ana özellik üzerine odaklanmanız gerekir: basınç ve nominal çap. Birincisi RU (PN) - çalışma basıncı kısaltması ile gösterilir. Vana RU-20 veya PN-20 sembolleri ile işaretlenmişse, etkin olarak 20 bardan fazla olmayan bir basınçta çalışabilir. İkinci parametre DN (DN) - koşullu geçişidir.
DN-22 veya DN-22 işaretlemesi, cihazın çapının yaklaşık 22 mm olduğunu gösterir.
Valfin DN (DN) parametresi, tüm bitişik elemanların parametrelerine uygun olmalıdır. Cihazı DU-25 (DN-25) ile sadece DU-25 (DN-25) olarak işaretlenmiş boru ve ek parçalarla bağlantılı olarak takın.
Vana doğru şekilde nasıl kurulur
En kolay yol bağlantı versiyonuna bir çek valf takmaktır. Hem apartman dairelerinde hem de özel evlerde ısıtma ve su temin sistemlerine yerleştirmek için uygundur. Ölçüm cihazlarını ve diğer ağ segmentlerini su darbesi meydana gelmesinden korumak için, 3 basit adımı uygulamanız gerekir:
Bir yer seçin. Dairelerde, geri akış valfi genellikle sayaca ya da ısıtma kazanı önüne kesilir.
İstenilen çaptaki bağlantı elemanlarını alın ve iplikler üzerinde bant yapıştırın: bant, iplik veya keten.
Cihazı armatürle sabitleyin, su kaynağı musluğunu açın ve bağlantıyı sızıntı açısından kontrol edin.
Üreticiler vana gövdesindeki ok görüntüsünü damgalarlar. Su hareketinin yönünü gösterir. Kurulum, bu yer işaretine bir gözle yapılmalıdır, aksi takdirde çalışma tamamlandıktan sonra basınç bloke edilir ve kilitleme tertibatının yeniden düzenlenmesi gerekecektir.
Bazı ipuçları vereceğiz:
Valf, pompa istasyonunun önüne, işletme sıhhi tesisat sisteminin devresine monte edilmiştir. Bunu yapmak için, boruda, kırmanın yapıldığı yeri seçin ve bir kilitleme cihazıyla bağlayın.
Kanalizasyon vanasının bir parçası olarak atık ve kanalizasyon akışının ters yönde engellenmesine yardımcı olacaktır. Montaj, bir bağlantı kullanılarak uygun çapta borular üzerinde gerçekleştirilir. Valfin çapı 50-100 mm olabilir. Dökme demir veya plastik bileşikler özel bir adaptör ile yapılır.
Tek devreli bir ısıtma sisteminde, bir pompa kullanılmadan, ısıtma nedeniyle ısı taşıyıcısının basıncı oluşturmak için valf gereklidir. Kurulum, vanayı su kaynağına monte etme işlemine benzer.
Bazen güvenilir valfler bile başarısız olur. Bir arıza oluşursa, çek valfin nasıl söküleceğini bilmeniz gerekir. Bu zor değil. Önce çalışma akışkanının akışını kapatıp sistemden boşaltmanız gerekir. Daha sonra somunları sökün, flanşları veya bağlantı parçalarını sökün. Son aşama kilitleme tertibatının çıkarılması ve arızalı parçaların değiştirilmesidir. Ters sırayla yeniden monte edin.
Su sayacı yakınındaki vanaların montajı, konut ve kamu hizmeti çalışanlarının kurduğu contaya zarar vermemek için çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
Su pompası ve pompa istasyonu için kontrol vanası
Sadece soğuk veya sıcak suyun musluklardan dışarı çıktığı durumlar ve soğutma sistemi, doğru çalışmadığı takdirde, ısıtma kazanı ters yönde akar. Bu su basıncında bir düşüşe bağlıdır.
Arızaları önlemek için, pompa için bir kapatma cihazının kurulması tavsiye edilir. Amacı suyun dışarı akışını engellemek için basınç azaltma ve pompa arızası riskini ortadan kaldırmaktır.
Valf, cıvata mekanizması ve yuvarlatılmış döner bir taç yaprağı şeklinde bir yay ile küçük bir silindirdir. Akış olmadığında, obtüratör sıkıca kapanır ve pompalama ünitesinin arızalanması durumunda çıkış akışını durdurmak için basınç ortaya çıkar.
Derin kuyu pompaları için
Bir dalgıç pompaya monte edilmek için valflerin çapı, borunun büyüklüğü ile eşleşmelidir. Bu, bağlantıyı olabildiğince sıkı hale getirecektir. Yeni model pompalar, çek valfler ile tamamlanmış durumda.
Vanayı monte etmeden önce dalgıç pompa bir ana filtre ile donatılmış olmalıdır. Pompanın kilitleme mekanizmasının alınması güvenilir bir koruma gerektirir, bu nedenle valf delikli paslanmaz çelik manşonla dişli edilir.
Pompa istasyonları için
Yüzey pompa istasyonları için tasarlanmış kilitleme cihazları, bir dalgıç pompa için çek valf ile aynı görevleri çözer. Aradaki fark, bağlantı elemanlarının, mandaldan sonra basınç pompasının emme girişine monte edilmesidir.
Bir kilitleme cihazının kullanılması, ısıtma ve su besleme sistemlerinde acil durumların önlenmesine yardımcı olacak, pompa istasyonlarının çalışmasını olumlu yönde etkileyecek, su borularının havayla doldurulmasını engelleyecek ve kuyu pompası kapatıldıktan sonra bile bir süre su kullanımına izin verecektir.
Su çekvalf çeşitleri
Boru hatlarının normal çalışmasında, suyun bir yönde doğrultu yönü belirtilmiştir.
Bir dönüş akışının oluşmasını önlemek için, bir yönde kapasiteye sahip olan ve otomatik olarak çalışan çek valfler kullanılır.
Çek valfler, birden fazla pompanın tek bir ağda birleştirildiğinde çalışması durumunda kullanılır.
Bir hattaki basınç azaldığında, suyun aşırı basıncı, pompaya ve bağlantı parçalarına zarar verebilecek bir ters akış oluşturur.
Çek valf, acil durum bölümünü otomatik olarak geri dönüş akışından keser.
Bir çek valf seçerken, ana teknik özellikleri dikkate alınır:
- Çap çapı DN (nominal çap). GOST 28338-89'da bir dizi şartlı geçiş kaydedilmiştir;
- PN basıncı (nominal basınç) - uzun süreli ve güvenli çalışmanın garanti edildiği maksimum aşırı basınç. GOST 26349-84'te bir dizi nominal basınç öngörülmüştür.
- Yerli standartlara ek olarak, uluslararası ISO, Kuzey Amerika ANSI, Alman DIN kullanılmaktadır.
Çek valf çeşitleri
İç yapı ve amaca göre, su çek valfleri aşağıdaki tiplere ayrılır:
Valf flanşlıdır, yaylı disk ve çift kanatlıdır.
Her tipte en kompakt tasarım.
Bir yaylı disk valfinde, cıvata bir sıkma elemanı olan bir disk (levha) - bir yaydır.
Çalışma durumunda, su basıncı altındaki disk, serbest bir akış sağlayarak dışarı bastırılır.
Basınç azaldığında, yay diski yuvaya bastırır ve akış deliğini bloke eder.
Çekvalfın boyut aralığı 15 mm - 200 mm'dir.
Karmaşık hidrolik sistemlerde, bir pompa durduğunda, sisteme zarar verebilecek bir hidrolik şok meydana gelebilir.
Bu tür sistemlerde, çift kanatlı vanalar kullanılır: büyük ve karmaşık sistemlerde - su darbesini azaltmak için amortisörler ile.
İçlerinde, su akışının hareketi altındaki kilitleme diski, ikiye katlanır. Ters akış diski orijinal durumuna geri döndürerek seleye bastırır. Yaylı disk valflerinden 50 mm - 700 mm arasındaki boyut aralığı daha da fazla.
Interflange çek valflerinin ana avantajları daha küçük ve hafiftir. Tasarımlarında boru hattına sabitlemek için flanş yoktur.
Bu nedenle, ağırlık 5 kat azalır ve toplam uzunluk, belirli bir delik çapının standart kontrol valflerine kıyasla 6-8 kat daha fazladır.
Avantajlar: montaj kolaylığı, işletme, boru hattının yatay kesitlerine ek olarak, aynı zamanda eğimli ve dikey montaj imkanı.
Dezavantaj, valf onarımı sırasında komple demontajın gerekli olmasıdır.
Salıncak veya taç çek valf
Bu tasarımda, kilitleme elemanı bir makaradır - "zahlopka".
Dönme ekseni "kanatçıklar" deliğin üzerindedir. "Zakhlopka" başının hareketi altında geriye doğru eğilir ve suyun geçişini engellemez.
Basınç izin verilen değerin altına düştüğünde, makara düşmekte ve akış kanalını kapatmaktadır.
Büyük çaplı çek valflerde, makaranın koltukta güçlü bir etkisi olur ve bu da yapının hızlı bir şekilde bozulmasına neden olur.
Daha fazla çalışma sırasında, bu, çek valfi tetiklendiğinde su darbesi oluşumunu tetikler.
Bu nedenle, döner çek valfler iki gruba ayrılır:
- Basit - 400 mm çapa sahip vanalar. Şok olaylarının hidrolik sistemin çalışmasını ve valfın kendisini ciddi olarak etkilemediği sistemlerde kullanılırlar.
- Vurgusuz - supabın valfe düzgün ve yumuşak oturmasını sağlayan cihazlara sahip supaplar.
Döner valflerin avantajı, büyük sistemlerde çalışma ve çevre kirliliğine karşı düşük duyarlılık sağlama yeteneğidir.
NASA rüzgar tünelinde, çapı 7 metre olan benzer bir vana monte edilmiştir.
Dezavantajı, geniş çaplı valflerde bir damper kullanma ihtiyacıdır.
Ters topu
Çek valfi çalışma prensibi, ara flanş yaylı disk valfinin prensibine benzer.
İçindeki kilitleme elemanı, eyere bastıran bir yayı olan bir toptur. Bilyalı çek valfler, çoğunlukla sıhhi tesisatta küçük çaplı boru sistemlerinde kullanılır.
Bilyalı çek valf, yay disk valfına boyut olarak kaybeder.
Ters kaldırma
Çek valfte, kilitleme elemanı kaldırma makarasıdır.
Su basıncının etkisi altında, vana bir akış geçirerek yükselir.
Basınç düştüğünde vana, akışın üzerine düşerek akışın dönmesini engeller.
Bu tür vanalar sadece boru hatlarının yatay kesitlerine monte edilir. Ön koşul, valf ekseninin dikey pozisyonudur.
Kaldırma valfinin avantajı, tüm valfı sökmeden tamir etme kabiliyetidir.
Dezavantaj, kirliliğe karşı yüksek duyarlılıktır.
Vanalar, bağlantı yöntemine göre dört gruba ayrılır.
- Kaynak için sabitleme. Çek valf, kaynak ile boru hattına bağlanır. Agresif ortamlarda çalışırken kullanılır.
- Flanş montajı. Çek valf, boru hattına bir conta ile flanşlar yoluyla bağlanır.
- Bağlantı rakoru. Çek valf, boru hattına dişli bir kaplin aracılığıyla bağlanır. Küçük çaplı sistemlerde kullanılır.
- Flanş montajı. Çek valf, sabitleme tertibatına sahip değildir. Boru hattının flanşları arasında sıkıştırılır. Sınırlı ölçülerde alanlarda kullanılır.
Valf montaj yerleri
Merkezi su tedarik sistemi olan dairelere su için çek valfler monte edilmiştir.
Karıştırıcıdan sıcak su basıncının keskin bir şekilde aşılmasıyla, boru hattına soğuk su ile girebilir. Benzer bir durumu önlemek için çek valfler takılıdır.
Su sayacı için bir çek valf takılması da tavsiye edilir. Hatalı sıhhi tesisat armatürlerini kullanırken, ölçüm cihazını sistemde görünen su darbesinden korur. Ölçüm cihazından sonra kurulur.
Bağımsız ısıtmalı evlerde, pompalar ısıtma sistemine su sağlamak için kullanılır.
Pompanın önünde, geri akış valfi daima kurulur.
Pompa durdurulduğunda boru hattından su akışını engeller, bu nedenle, pompayı bir sonraki açışında sistemi su ile doldurmaya gerek yoktur.
Suyun tüketiciye ulaştırılması kesintisiz olarak gerçekleşir. Yaylı diskleri olan çek valfler pompanın önüne monte edilir.
Daha kusursuz bir çalışma için, bunları kesinlikle dikey olarak monte etmek arzu edilir.
Özerk su temininde, sondaj dalgıç pompalar kullanılır. Pompa durdurulduğunda suyun boşalmasını önlemek için bir çek valf gereklidir.
Birleştirme suyunun akışı, pompa çarkını ters yönde döndürür, ki bu istenmeyen bir durumdur.
Herhangi bir pompa istasyonunda olduğu gibi, pompanın önüne bir çek valf takılmıştır. Valf daldırıldığı için, antikorozif malzemeden imal edilmesi gerekir: bronz, pirinç veya paslanmaz çelik.
Doğru seçim nasıl yapılır
Her bir hidrolik sistem için, belirtilen koşullarda çalışma için en uygun olan su için çek valf seçilmelidir. Sistemdeki nominal basıncı, kurulum ölçülerini ve bağlantı yöntemini dikkate almak gerekir.
Metal borularla ısıtma sistemlerinde, döner bir dönüş vanasının kurulması tercih edilir, çünkü suyun sürekli sirkülasyonu kirlenmiş olur. Salıncak çek valfleri çevre kirliliğine karşı hassas değildir.
Modern metal-plastik borular kullanıldığında, kirlilik minimumdur, bu nedenle yay yüklü bir çek valf kullanmak mümkündür.
Su sistemlerinde, su arındırılır, boruların çapları küçüktür. Bu durumda, en uygun seçim soket montajlı bir küresel çek valftir.
Boru hattında kurulum
Çekvalflerin montaj yöntemleri arasındaki fark, montaj yöntemindedir.
En hızlı kurulum - interflange. Sistemde iki flanş varsa, valf aralarına takılır ve sızdırmazlık contalarından flanşlar arasına sıkıştırılır.
Gofret tipi çek valf sadece akış yönünde yönlendirilmelidir.
Pompa istasyonlarında flanşlı çek valfler kullanılmaktadır. Montaj sırasında, boru hattının flanşlarına contalarla bağlanırlar.
Bir çek valf takarken, makaranın dikey eksenini takip etmek gerekir, bir döner çek valf için, "klape" nin dönüş ekseni akış ekseninin üzerinde olmalıdır.
Bir çek valf ile su üzerinde bir çek valfinin montajı, valfın boru hattının üzerine contalar ile kuplajlar vasıtasıyla vidalanması anlamına gelir. Bu, konut binaları için en uygun montaj şeklidir.
Çek valfleri takarken, sistemdeki akış yönünü izlemelisiniz. Valf gövdesinde bir okla gösterilir.
Yukarıdakilere dayanarak, tüketiciye standart boyutlara, bağlantı tipine, çalışma yöntemine göre çok sayıda çek valf teklif edildiğini söyleyebiliriz.
Çek valf seçerken, aşağıdaki parametreler göz önünde bulundurulmalıdır: sistemdeki nominal basınç, nominal akış çapı, boru hattında mevcut montaj yöntemi, montaj yeri, akışın kirlenmesi.
Bu verinin dengeli bir analizinden sonra, bir çek valfi seçmek göz korkutucu bir görev gibi görünmeyecektir.
Pompa istasyonundaki geri dönüşsüz valf - kendi ellerinizi nasıl ayarlayacağınız
Pompa istasyonu kuyudan kuyuyu alır ve özel bir depoya pompalar. Buradan tüketiciler (musluklar, musluklar, kazan, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi) arasında dağıtılmaktadır. Tank dolduğunda, röle elektrik motorunu kapatır, akış durur. Makbuz, basınç düştüğünde akışta otomatik olarak devam eder.
Ünite sürekli çalışmıyor, ama periyodik olarak. Molalarda, tankta su tutulmalıdır. Bu işlev, mutlaka pompa istasyonuna takılı olan bir çek valf ile ele alınır. Pompa içerisinde olduğunda su pompalayacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazı çalıştırmadan önce sıvı ile doldurulur ve her zaman orada olmalıdır. Akümülatör bir depolama tankı görevi görür ve aynı zamanda sistemde gerekli basıncı muhafaza eder. Elektrik motorunu durdurduktan sonra, dışarı akışını engellememek için düşmeye başlar.
Cihaz boyut olarak küçüktür, ancak sistemde su basıncını korumak mümkün değildir. Akış yönünün değişmesini önlemek için tasarlanmış boru hattı bağlantı parçalarına aittir. Bir ters kapısı olan modellerde, pompa istasyonları bulabilirsiniz. Genellikle bir emme hortumu ile gelir. Ancak çoğu ürün bu parça olmadan gelir, ayrı olarak satın alınmalıdır. Çalışma prensibi, iyi bilinen havalandırma valfine benzer: bir yöne akışa izin verir ve diğerinde engeller.
Oldukça az sayıda çek valf vardır. Günlük hayatta kullanmak için kullanılır:
- 1. Bahar debriyajı. Dişler ile birbirine bağlanmış iki parçadan ve bunların arasına monte edilmiş bir lastik contadan oluşurlar.
- 2. Aynı, ancak küresel bir pirinç vana ile. Yüksek verim ile karakterizedirler.
- 3. Hava, havalandırıldığı bir vinç Mayevsky de dahil olmak üzere kombine bahar. Bu tür cihazlar sayesinde sistem bakımı basitleştirilmiştir.
- 4. Polipropilen muhafaza ile yay. Benzer bir malzemeden bir su kaynağı sistemi kurmak.
Kurulum yeri: besleme hattı, doğrudan pompanın arkasındaki veya önündeki otonom sisteme giriş. Çek valflerin konumuna bağlı olarak alt ve boru hattıdır. Birincisi, ekipman kapatıldığında kaynağından çekilen suyun geri akışına karşı koruma sağlar. İkincisi, sistemdeki basınç düşüşünü engeller. Emme borusunun en başında valf bulunmazsa, pompa durduğunda, su geri akar, hatta hava fişleri oluşur. "Kuru" başladığınızda, mühürler yok edilir, sonra ıslanmış elektrik motoru yanar.
Alt valfli pompa istasyonu
Modern pompalar böyle korkunç sonuçlardan korunur ve eski modeller buna karşı sigortalanmaz. Ama hepsi aynı, istasyonun her durağından sonra, suyla doldurmanız gerekecek - işte böyle. Borulardaki vanaların montajı gereklidir. Bu kesinlikle gerekli olan bu basit mekanik cihazdır, çünkü hiçbir elektronik, çekvalf değerine değmezse, akışkanın borulardan akması altında, yerçekimi yer çekiminin gücünün üstesinden gelemez.
Boru hattı vanaları biraz farklı bir rol oynar. Pompayı değil, evdeki su dağıtım sistemini korumak için daha fazla tasarlanmıştır. Akışın kapatılması, basıncı koruyarak hidroakümülatöre geri dönmesine izin vermez. Dağıtımda bir çek valfsiz bir pompa istasyonunun montajı hidrolik darbelere neden olur, cihaz serbest modda çalışır. Valfin montajı, su tedarik sisteminin güvenilirliğini ve verimliliğini arttırır, sıhhi tesisat ekipmanının, ev aletlerinin servis ömrünü uzatır.
Çek valflerin boyutu uygulamaya bağlıdır:
- standart - neredeyse tüm su tedarik sistemlerinde kullanılır;
- minyatür - su sayacının yaylarının içine monte edilmiş;
- küçük - ölçüm cihazının çıkışına yerleştirilir;
- endüstriyel sistemlerde kullanılan büyük dökme demirden yapılmıştır.
Bir pirinç parçası dökülür: Metal, suda çözünen tuzlara, minerallere ve asitlere karşı dayanıklıdır. Diğer elementler için malzeme bakır, çinko veya özel polimer bileşikleridir. Tüm contalar lastik veya silikondur. Paslanmaz çelik cihazlar da satılmaktadır. Dayanıklılığı ve korozyon direncinin artması nedeniyle yüksek maliyetle ayırt edilirler. Böyle bir ürünü satın alırsanız, fiyatlara dikkat etmemelisiniz - çok uzun bir süre hizmet eder. Pirinç çok sık değiştirilmeli veya tamir edilmelidir.
Pompa istasyonu için cihaz
Uygulama kapsamı, pompa istasyonu ile sınırlı değildir. Günlük hayatta, bir çek valf kullanılır:
- daire yüksek katlı bir binada ise, soğuk ve sıcak su yükselticileri üzerinde;
- ısıtma cihazlarında - bir kazan, elektrikli veya gazlı su ısıtıcısı;
- özel bir evin özerk ısıtması için;
- Acil durumları önlemek için kanalizasyon ile donatılmıştır.
Valf besleme borusu üzerine yerleştirilmiştir. Tasarım gereği iki model var. İlki, su basıncından çıkarılan ve akmasına izin veren bir diski ve bir yayı vardır. İkincisi, meydana gelen basınca bağlı olarak açılıp kapanan enine kanatlara sahiptir. Ev pompaları ile birlikte, bağlantı daha sık kullanılır ve daha güçlü cihazlarda flanş kullanılır. Önünde bir süzgeç var. Biyolojik kirlilik ve partikül madde yolunu engelleyerek, sıhhi tesisat sistemine girmelerini önler.
Alt cihazın kurulumu
Cihaz, kutu üzerindeki ok yönünde monte edilmiştir. Kuyu veya kuyu dibinde, 0.5–1 m'lik bir mesafe korunur Su yüzeyi ve vana arasında en az 30 cm dayanır Suya daldırılabilir pompalar, geri dönüşsüz vananın önünde bir filtre ile donatılmamıştır. Tasarımları, iç yüzeylerin aşınmasına katkıda bulunan katı partiküllerin içeri girmesine karşı dahili koruma sağlar. Bu durumda kilitleme tertibatı, pompadan sonra emme hortumunun önüne monte edilir. Sistemdeki basınç düşüşlerini önler.
Basınç destek boru hattı vanaları tasarım açısından farklılık gösterir, ancak çalışma prensibi yaygındır. Su akışının belirli bir yönde hareket etmesini sağlamak ve dönüşü önlemek için tasarlanmıştır. Bunun için içinde bir kilitleme mekanizması var. Çalışma sıvısının basıncı altında açılır ve açılır ve hareketin tersine çevrilmesi engellenir. Boru hattı tıkalı, su sistemde kalır, basınç kalır. Basit bir valf birkaç detaydan oluşur:
- çalışma odası ile konut;
- düzenleyici kurum;
- sanatçı - bahar.
Modeller, tasarımları, imalatında kullanılan malzemeler ve borulara sabitleme ile ayırt edilir. Pompa istasyonlarını kurarken hemen hemen tüm tipler kullanılır, ancak her zaman bir çek valf takılmadan pratik ve kullanışlı olur. Çok az giriş noktasının olduğu sistemlerde, sıhhi tesisat yapıları onlar olmadan başarılı bir şekilde çalışır.
Pompanın önündeki boru çek valfı
Çekvalfın ana kısmı, boru eksenine göre olası yönlerden birinde hareket eden bir kapatma elemanıdır: paralel, dik ve bir açıda. Takarken, sadece akış yönünü gösteren oklara dikkat edin. Bazı modellerde, kapanma parçasının hareket ettiği kapağın yerine bakarlar. Birkaç versiyonda gerçekleştirilebilir:
- 1. Kaldırma. Kabızlık su basıncına tepki olarak aşağı veya yukarı hareket eder, yay etkisi altında kapanır. Katı boyutlara sahiptir, bu nedenle uygulama esas olarak endüstriyel su kaynağında bulunur.
- 2. Top. Kullanılan kauçuk veya dökme demir topu, bahar temin edilmez. Görevi ile başa çıkan en basit ama etkili cihaz.
- 3. Döner. Bir kapak şeklinde panjur. Model çapı 50 mm'yi geçen borularla kullanılır.
Günlük yaşamda son iki şekilde yapılan cihazları kullanıyorlar. Hareketli bir valfı olan seçeneklerin aksine, küçüktürler, hareket etmesi gereken geniş alanlara ihtiyaç yoktur. Bir durumda, akış, su hareketinin basıncına ve yönüne tepki gösteren deliği açan ve kapatan bir top tarafından düzenlenir. İkincisi - kilitleme mekanizmasının işlevi, bir çubuğa yerleştirilen diskin iki yarısı tarafından gerçekleştirilir.
Vanalar kaplin ve flanş
Çek valfler sadece iç düzenlemeleriyle değil, aynı zamanda montaj ile de ayrılır. Bu seçenek boru hattı malzemesi ve bağlantı teknolojisi tarafından önceden belirlenir. Pompa istasyonları ile ürünler kullanın:
- kuplaj - uygulanmış iplik;
- flanş - her iki tarafta ve borularda flanşlar vardır, aralarında contalar bulunur;
- ara flanş - boruların flanşlarına uzun pimlerle tutturulmuş, kendi tespitleri yoktur.
Evsel su temini için, yay yüklü kilit mekanizmasına ve bir kuplaj bağlantısına sahip olan modellerin seçilmesi tercih edilir. Boru hattında bulunan ipliğe kolayca monte edilirler. Sürdürülebilirlikle ayırt edilirler: Boğaz lekesi bazen başarısız olan bir yaydır, ancak sadece değişir. Talimatlar hangi malzemenin yapıldığını gösterir. Plastik - çok az servis yapıyorsa, paslanmaz çelikten seçim yapmak daha iyidir.
Mekanizmanın yayı yeterince elastik değildir, aksi takdirde su akışını tamamen engeller. Bu özellik, duvarlarda çeşitli çamur yataklarının birikmesine katkıda bulunur. Zamanla, takunyalar sistem genelinde arızalara neden olur. Bu nedenle, çek valflerin uygun şekilde yerleştirilmesi çok önemlidir.
Cihazın daha uzun süre dayanmasını sağlamak için üreticinin tavsiyelerini izleyin: dikey olarak ayarlayın ve kasadaki bir ok su akışının yönünü gösterir. Yatay yerleştirmeye izin verilir, ancak bunun ne anlama geldiği anlaşılmalıdır. Çökeltinin duvarlarında çok daha hızlı birikir, bu durumda servis ömrü büyük ölçüde azalır.
İstasyonları pompalamak için kullanılan çek valflerin montajı oldukça basittir. Doğru yeri ve modeli seçmek daha zor. Çalışacağı pompanın tipine bağlıdır. Yerleşik kilitleme cihazlı bir ünite satın alabilirsiniz. Üreticiler onları giriş ve çıkış yollarında var. Her durumda, satın almadan önce, tasarımın kapatma vanaları olup olmadığını sormalısınız. Bu sağlanırsa, yükleme gerekli değildir: sadece gereksiz değil, aynı zamanda zararlı da değildir. Sistemdeki basınç artar, çıktı azalır.
Bir kuyuda veya bir kuyuda dalgıç bir vakum pompası kullanılıyorsa, akümülatörün önüne bir çekvalf monte edilir. En iyi tasarımlar - top veya makaralı kaldırma tipine sahip. Yüzeyde bulunan pompa istasyonları için, suya batırılan borunun ucuna monte edilen bir alt valf zorunludur. Tankın önüne yerleştirilen ikinci boru hattı. Bazı üreticiler belirli bir model belirtmektedir, ancak kural olarak, herhangi bir tipte cihaz uygundur.
Bir model seçiminde belirleyici faktör, boruların çapının (emişin gerekli büyüklüğü en az 1 inç), iş hacminin, çalışma basıncının olmasıdır. Tasarıma bağlı olarak, mevcut dişler veya bağlantı parçaları kullanılarak monte edilir. Çok yüksek bir sıkılık sağlamak gereklidir - en ufak bir hava sızıntısı inoperabiliteye yol açar. Sızdırmazlık FUM bandı uygulayın. Su akışının yönünü gösteren bir ok bulunduğundan emin olun, böylece sıvı pompalanırken cihaz açılır.
Kendiniz kontrol vanası kurulumu aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:
- 1. Bir model seçin ve performansını kontrol edin. Bunu yapmak için, her iki tarafta da ağzı üflemek yeterlidir: bir durumda, deklanşör açılır, diğerinde hava girmesine izin vermez.
- 2. Doğru montaj yönünü belirleyin. Vücudun üzerindeki bir okla gösterilir.
- 3. Daha önce FUM bandını geri sarmak suretiyle valfi vida dişine vidalayın. Pompa istasyonunda yerleşik bir adaptör vardır, emme borusu için satın alınmalıdır.
- 4. Sabitleme gaz anahtarını sıkın. Aşırıya kaçmamak önemlidir - çok güçlü olmayan ürünler vardır.
Bazı durumlarda, sistem, dağıtım hattının boşaltılmasını veya pompanın ters modda çalışmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Daha sonra akümülatör imkansız hale geldikten sonra valfi takın - suyun çıkışını engeller. Valf ile ilgili konum, istasyonun fırlatma teknolojisi ile belirlenir. Vinç kapalıyken çalışmaya başlayan modeller var. Daha sonra kilitleme cihazı bundan sonra monte edilir.
Kurulum yeri - dip tüp
Suyun kumdan arındırılmasını sağlayan bir filtre ile birlikte bir alt valfın takılması tavsiye edilir, iç kısımları erken aşınmaya karşı korur. Hemen bir ızgara ile bir cihaz satın almak daha iyidir. Bazı modellerde, gerektiğinde değiştirilmesine izin verilen, kaldırılır. En az kirli çekvalfler bir yay ve bir kaldırma kilitleme elemanına sahiptir. Bir gofret bağlantısı kullanan boru bağlantı parçaları kurulumu en kolay olanıdır. Özel bir evde, bir bağlantı montajı ile ağırlıklı olarak düşük maliyetli cihazlar kullanılır.
Çek valflerin amacı ve çeşitleri
Çoğu zaman, bir su sağlama sistemi veya kanalizasyon sistemi çalıştırılırken, aynı kanallar aracılığıyla, bunların içerikleri ters yönde akmaya başladığı zaman, bir sorunla karşılaşır. Bu hoş olmayan olayın en yaygın nedeni, sözde tıkanıklıktır. Ülke evlerinde, kanalizasyon sistemindeki görünüm, bir septik tankın veya kuyu taşmasına bağlı olabilir.
Bu olaya karşı korumak için, su ve atık su kanallarına, kanalizasyon veya su ortamının ters akışını etkili bir şekilde önlemek için özel bir valf yerleştirilmiştir. Sistemde sabit su basıncı sağlamak için pompa istasyonlarında çek valfler de bulunur.
randevu
Bir veya başka bir cihaza neden ihtiyacımız olduğunu anlamak için su şebekesine ve kanalizasyona takılan kilitleme cihazlarının çeşitlerini ayırt etmeyi öğrenmek gerekir.
Pompada, valf, cihaz çalışırken (alt tip) akışkanın geri akışını önler ve su besleme sisteminde (boru hattı tipi) bir basınç düşüşünü önler.
Su sayaçlarında, geriye doğru kaymayı önlemek için çek valfler monte edilmiştir. Sıhhi tesisat sisteminde sıcak ve soğuk suyun karışmasını önlemek için benzer cihazlar takın.
Kanalizasyon vanasının temel amacı, kollektörün (iyi ya da fosseptik) taşması nedeniyle sıvı deşarjlarının ters akışını engellemektir. Uygulamanın ana kapsamı, konut kentsel evlerin alt katlarında yer alan dairelerdir. Bu yerlerde, kanalizasyon sisteminin içeriğinin tuvalete girdiğinde oldukça sık görülen durumlar vardır. Bu, bodrumdaki boru hattı elemanları alanında oluşan tıkanıklıktan dolayı yatay olarak monte edilir.
Ters akımın önlenmesi ve kanalizasyon valfine monte edilir. Özel bir engelleme cihazının yardımıyla, kanalizasyonun geri dönüş akışını keserek güvenilir durma olasılığını sağlamak mümkün olacaktır.
Genel olarak, bu tür valf cihazları, akışkan akışının sadece bir yönde olmasını sağlamak için gereken her yere monte edilir.
Çalışma prensibi
Çek valfinin cihazı ve ayrıca çalışma prensibi aşağıdaki gibi temsil edilebilir:
- Vana içine yerleştirilen damper normalde alt pozisyondadır ve boru hattındaki boşluğu bloke eder, böylece suyun veya başka bir sıvının geri hareketi için stroku bloke eder;
- bir sıvı ileri (sağ) yönde aktığında, bu damper serbest bir geçişi açarak bir taraftan diğerine doğru yükselir veya hareket eder;
- sonuç olarak, suyun akışı belirli bir yönde akar, daha sonra kanat tekrar lümeni kapatır;
- ters yönde kapak açılmıyor.
Benzer şekilde, kanalizasyon sisteminin kurulması sırasında ciddi teknik hatalar yapılmışsa, mekanizma özel hanelerde çalışmaktadır. Ancak kesinlikle doğru bir şekilde monte edilmiş olsa bile - borunun doğru yerine bir çek valf takmak belirli faydalar getirecektir.
Valf sistemlerinin çeşitleri
Bilinen tipte çek valfler, esas olarak, içlerinde kullanılan zarın şekil ve tasarım özellikleri ile ayırt edilir. Bu özelliğe göre, tüm ürünler aşağıdaki tiplere ayrılmıştır:
- döner (aynı zamanda petal denir);
- kaldırma vanaları;
- flanşlı ve top.
Tasarım, amaç ve boyut bakımından farklılık gösteren çok sayıda vana modeli vardır. Böylece giriş valfleri bir süzgeçle donatılmakta ve pompanın önünde dikey bir bölüme monte edilmektedir. Yaygın gofret vanaları ayrıca çift yapraklı ve yaylı disklere ayrılmıştır.
Bazı modellerde, manuel kapama imkanı sağlanmıştır, bir kapaklı tasarımlar vardır. Ev içi bakış açısından, en büyük ilgi su ve kanalizasyon sistemlerine kurulan cihazlardan kaynaklanmaktadır. Pompalara gelince, birçoğu yerleşik vanalarla satılmaktadır.
döner
Döner tip güvenlik ürünlerinde entegre yaylı özel yuvarlak şekilli bir membran bulunmaktadır. Su veya kanalizasyon akışı doğru yönde hareket ederse - eksenin etrafına döner ve akışa müdahale etmez. Karşı yönde en ufak bir hareket dürtüsü varlığında plaka, valfın içindeki janta sıkıca bastırır, böylece ana kanalın güvenilir şekilde sızdırmazlığını sağlar. Bu tip cihazlar genellikle su sayaçlarından sonra monte edilir.
Bu önemli! Bazı membran ürün modellerinde, elle çalıştırılan bir kepenk de sağlanabilir. Kanal, valf gövdesinde bulunan bir düğme ile bloke edilir.
Diyafram valflerinin karakteristik şekli ile bağlantılı olarak, uzmanlar bazen petal valfler olarak adlandırırlar. Aynı zamanda, ters işlem sırasında membran tarafından yapılan karakteristik çarpma tıklaması nedeniyle, bazı kullanıcılar “slam” terimini kullanırlar.
Ölçülerine göre, döner tipteki cihaz genellikle üzerine monte edildiği boruların çapından biraz daha büyüktür. Boru hattındaki bu farkı düzeltmek için, dar ve genişleyen bir parçaya sahip özel bir adaptörün kurulması gerekir. Ancak, istenmeyen tıkanıklıkların oluşumu için potansiyel bir tehlike oluşturan yerlerdir.
Bu bağlamda, bu tür ürünlerin gövdesinin üst kısmındaki lokal tıkanıklığın hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması için, özel bir çıkarılabilir kapak sağlanmakta, daha sonra kolayca çıkarılabilmekte, birikmiş kirlerin uzaklaştırılması mümkün olacaktır.
Kaldırma tipi
Atık su çek valflerinin kaldırma sınıfı, atıkların doğru yönde aktığı zaman, engelleme elemanının kendisinin kesinlikle yukarı doğru yükselmesi nedeniyle bu isme sahiptir. Kanalizasyon akışı ile, kütlesi ile, normal durumda plaka kapanmasına basar, valftaki yay sıkıştırılır ve yukarı doğru kaldırılır.
Kanalizasyonun yokluğunda, yay kendini açar ve daha önce açılan pasajı tekrar kilitler. Üçüncü taraf sıvı atığı kanala girdiğinde, valf gövdesinin özel şekliyle sağlanan yukarı doğru kaldırılmış bir kapak ile güvenilir şekilde bloke edilir.
Kaldırıcı tipte kanalizasyon vanasının cihazının şeması iyi bir şekilde açıklar.
Performans açısından, bu tip vana mekanizması diğerlerinden daha güvenilirdir. Bununla birlikte, tasarımının özellikleri, iç mekanların periyodik olarak kir ile tıkanması ve sürekli bakım gerektirmesidir. Bunu yapmak için, cihazdan dört cıvataya eklenmiş olan kapağı çıkarmanız ve ardından iç mekanizmayı temizlemeniz veya tamamen değiştirmeniz gerekir.
top
Diğer bir iyi bilinen kilitleme mekanizması, engelleme topu prensibinin uygulandığı bilyalı çek valflerle temsil edilir. Bu cihazların işleyişinde önemli bir rol, kilitleme bilye elemanının hareket ettiği yivlerde, gövdenin iç kısmının üretilmesindeki doğrulukla oynanır.
Vücudun üst kısmında, yuvarlak bir köşeli bir musluk vardır, üzerinde topun bir niş içerisine girebilir ve stok geçişini serbest bırakır.
Çekme açısı, engelleme topunun, drenlerin doğrudan basıncı altında içine gireceği ve geçişi serbest bırakacak şekilde tasarlanır. Her iki taraftaki basınç seviyesi azaldığında, koridorun içine doğru geri döner ve üst üste biner.
Dikkat edin! Bu düzenlemenin dezavantajı, her zaman ideal olmayan eklemlerde su akışının olasılığıdır.
Yine de, bu tür vanalar oldukça verimlidir ve uzun süre dayanabilir.
Flanş tasarımı
Valf mekanizmalarının flanş tipi, küçük boyutu nedeniyle ve montajı için çok elverişli olduğundan çekicidir. Özel bir tasarımda bulunan bir döner valf ile içi boş bir dikdörtgen silindir şeklinde yapılır. Bölme, merkezi bir çubuk ile ayrılan iki eşit yarımdan oluşur ve bir yay tarafından mahfazanın duvarına tutturulan bir plakaya benzer.
Bu önemli! Bazı avantajlara rağmen, kanalizasyon kanallarına böyle bir model koymak tavsiye edilmez. Ana amacı su şebekesinde çalışmaktır.
Arka flanş valfinin önemli bir dezavantajı, iç parçalara erişme zorluğudur, bu sadece bağlantıyı söktükten sonra demonte edilebilir.
malzemeler
Su hatlarındaki muhafaza çekvalfleri genellikle çeşitli sınıflardaki metallerden veya alaşımlarından yapılır:
- çelik alaşımları (paslanmaz ve alaşımlı çeşitleri dahil);
- dökme demir temelinde;
- çeşitli bakır alaşımlarından (bronz ve pirinç);
- ekstra güçlü titanyum.
Sürgülü valfın tıkanma mekanizmasının selesine sıkıca oturmasını sağlayan sızdırmazlık elemanlarına gelince, aşınmaya dirençli olan sıradan kauçuk veya floroplastik, imalatları için kullanılır.
Kanalizasyon modelinde en yaygın olarak kullanılan tesisat genellikle PVC plastik veya dökme demirden yapılır. Bu seçeneklerden ilki, apartmandaki borular da plastik olduğunda tercih edilir, bu nedenle yapılması gereken her şey, en iyi şekilde uyan bir model seçmektir.
Kurulum ve kurulum prosedürü
Valfin nereye takıldığı sorusuna cevap vermek için, tasarım özelliklerine ve alet gövdesinin öngörülen sabitleme alanında boş alanın kullanılabilirliğine dikkat edilmelidir. Ayrıca, tüm yükselticinin kapanmasıyla ilgili oldukça hassas anı da hesaba katmalıdır (bu, su temin ağının giriş valfından önce bir çek valfinin kurulması planlandığında geçerlidir).
Bu sorunu komşularla koordine etme ihtiyacından kaçınmak için, valf cihazını vana distribütöründen hemen sonra suya koymanız tavsiye edilir. Kurulum sırasında dikkate alınması gereken en önemli şey, genellikle kanalın yan tarafına basılmış bir ok ile gösterilen, drenlerin normal hareketinin yönüdür. Bu durumda valf, boru üzerinde, okun doğal atık akışının yönüne denk geldiği bir konumda sabitlenir.
Çek valfinin kurulumunun diğer özellikleri aşağıdaki gibi gösterilebilir.
İlk olarak, bir plastik çekvalf montajı, klasik şemaya uygun olarak gerçekleştirilir; bu, bu amaçlar için standart bir soket ve bir sızdırmazlık contasının kullanılmasını içerir. Böyle bir borunun bir çalışma bölümü bir valf ile sokete sabitlenecek ve bağlantı yerlerinin yeri ayrıca güvenilirlik için silikonla işlenecektir.
İkincisi, dökme demir ürünlerin montajı için, cıvatalarla tamamlanmış, metal plakaları güvenilir bir şekilde sıkan özel sızdırmazlık lastik bantları kullanılmalıdır. Aynı zamanda, sonuçta ortaya çıkan dikişin eşzamanlı sızdırmazlığı ile geleneksel çekmece için tasarlanmış bir soket serpme makinesi ile donatılmış satış modelleri de bulunmaktadır.
Dikkat edin! Bu tür ürünlerin biraz daha pahalıya mal olacağı açıktır, ancak çalışmalarının güvenilirliği önemli ölçüde artmaktadır.
Verilen şartlara uygun bir çek valfi modeli seçerken, iç kısımlara erişim sağlayan gövde üzerinde özel bir kapağın bulunmasına özellikle dikkat edilmelidir.
Kurulum sırasında, muayene deliğinin yeri gibi önemli bir ayrıntıyı hesaba katmak gerekir. Bakım kolaylığı için, gerektiğinde, iç mekanizmayı kontrol etmek veya kontrol temizliğini yapmak için izin veren ücretsiz erişim sağlanmalıdır.
Suya neden çek valf takılmalı?
Su tesisatı ve ısıtma sistemlerinin normal çalışması için, suya geri dönüşsüz bir valf takılması zorunludur. Bu, boru hattı bağlantı elemanlarının korunmasının, su ve ısı tedarik sistemlerinin eve arıza ve sık sık onarılmadan çalışmasını sağlayan unsurlardan biridir. Bazı durumlarda, su için geri dönüşsüz vana, plansız sorunlara ve sızıntı durumunda maliyetli onarımlara karşı iyi bir korumadır. Su üzerindeki bir çekvalf, suyun geri akan sıvı geri dönüşü hariç, sadece belirli bir yönde akmasını sağlar. Vücuda, her zaman, akış yönünün hangi yönde yönlendirileceğini gösteren parlak bir ok görebilirsiniz.
Çalışma prensibi
Su için çek valf, sıhhi tesisat sisteminin vazgeçilmez bir unsurudur. Uzmanlar, cihazın kullanımının gerekli olduğu bazı anları tanımlarlar:
- Çok katlı bir binanın dairesinde, sıcak ve soğuk su birbirinden ayrı olarak tedarik edilir. Her su akışının kendi yükselticisi vardır. Kural olarak, içlerindeki su basıncı uyuşmuyor. Bir kişi musluğu açtığında, sıcak ve soğuk su beslemesi başlar. Borulardaki basınç seviyesindeki farktan dolayı, musluğa su beslemesinin eşit olmayan bir dağılımı vardır. Büyük bir baskıyla gelen akışlar, önce gelir. Hattında basınç artışına yol açarlar. Daha az basınçlı su akışları, boruya ve yükselticiye bir geri akışa sahip olabilir. Birçok kişi için, soğuk su ile musluktan sıcak su geldiğinde durum aşinadır. Bu olayı gidermek için su için bir çekvalf kullanın.
- Bir depolama rezistansı (kalorifer) monte ederken, soğuk su girişinde bir çek valfinin kurulması zorunludur. Kazanlar operasyon özelliği, sadece soğuk su basıncı ile doldurulduklarıdır. Isıtma işleminde, tankın içindeki basınç artar ve sıcak su, soğuk su ana çıkışına yönelir. Çek valf takılması bu durumu ortadan kaldırır.
- Özel modern evlerde, ısıtma sistemi çeşitli devrelerden oluşur. Bunların her birinde, soğutucunun farklı bir sıcaklığı vardır. Örneğin, binanın kazanı çalıştırmak için bir devresi vardır, ikincisi ısıtma sistemi içindir ve üçüncü devre de yerden ısıtma içindir. Her bir devrenin kendi direnci vardır, bu nedenle çeşitli özelliklere sahip pompalarla donatılmıştır. Pompanın devredeki daha küçük bir pompa ile soğutucu akışkanın tersine hareket etmesini engellemek için, bir çek valf kullanılır.
- Su kuyuları için pompalar bir çek valf ile donatılmalıdır. Pompanın onlarca metrelik bir derinlikte olabileceğini göz önünde bulundurarak, ünitenin kapatılması durumunda, su mutlaka su temin sisteminden geri akacaktır. Böyle bir durumu önlemek için, bu durumda pompanın hortumu korunmayacaktır.
- Isıtıcıyı evi besleyen ana hatlara bağlamak, uzmanlar sisteme girmeden önce ısıtma hattında bir çek valf takmanızı önerir. Bu, soğutucu akışkanın doğru yönde akmasını sağlar.
Çeşit çeşit
Çek valfler çeşitli tiplere ayrılmıştır:
- Yay en küçük boyutlarda farklılık gösterir. Bu eleman özel bir valfı içerir - bir yay ile basılan bir disk veya plaka. Operasyonda, suyun basıncı altında kalan disk, sıkılarak su akışları için serbest geçiş sağlar. Basınç azalırsa, yay tabana bastırarak su çıkışını bloke eder. Bu tip çek valfın boyutu 0.15 cm ila 0.20 cm arasındadır.
- Bivalve, bir kural olarak, genel ve karmaşık sistemlerde kullanılır. Örneğin, bir pompa evde bir hidrolik sistemde durursa, büyük miktarda su akar ve tüm sistemde önemli hasara neden olur. Bir bicuspid çekvalfın çalışması prensibi, kuvvetli bir su akışının etkisi altında kapatma elemanının yarıya katlanması gerçeğine dayanır. Güçlü su akışları, elemanın başlangıç pozisyonuna geri basar.
- Petal cihazda, kilitleme elemanı bir makaradır. Güçlü su basıncıyla, makara bozulur, sıvının yolunu açar. Düşme baskısına değer, makara düşüyor ve erişim kanalını kapatıyor.
- Top tipi çek valfın çalışma prensibi biraz farklıdır. Kilitleme elemanı bir yaylı bir toptur. Düşük basınç durumunda, suyun çıkışına erişime karşı bastırılır. Bu tip çek valfler, boruların genel hattan daha küçük çaplı olduğu tesisat elemanlarında kullanılır.
- Kaldırma tipinde çek valfinin cihazı özel bir eleman içerir - bir kaldırma valfi. Yüksek su basıncı yükselir, böylece soğutma sıvısı için yol açılır. Basınç düştüğünde, makara düşecek ve geri akışı önleyecektir. Bu tip bir valfın sadece yatay borulara monte edildiğine dikkat edilmelidir.
Kanalizasyon için çek valfinin amacı
İnsan atıklarının geri akışını önlemek için kanalizasyon için bir çekvalf kullanılmaktadır. Geri dönüşü olmayan kanalizasyon vanası yoksa taşan klozet ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. Toplam kanalizasyon sistemi tıkandığında boşaltma sistemine dönüşü engelleyen budur. Konunun önemine rağmen, bu cihaz oldukça basit bir tasarıma sahiptir. Kanalizasyon için geri dönüşsüz valf, gövdeye tutturulmuş özel bir yaylı manivela ve bir lastik conta ile özel bir dairesel plaka içerir. Sıkışıklığı kapatmak için tasarlanmıştır. Baş kabızlığı arttırır ve su akmaya başlar. Basınç azaldıkça, kol aşağıya iner ve sıvının sisteme geri dönmesini önler.
Kanalizasyon için çek valf farklı malzemelerden yapılabilir. Geleneksel olarak kullanılan bronz, dökme demir veya paslanmaz çelik. Bazı durumlarda, bu cihaz polipropilen ve polivinil klorürden bulunabilir.
Kanalizasyona bir çek valf takılması bazı kurallara uyulmasını gerektirir:
- Cihazın montajı sadece kontrol ve bakımın gerçekleştirilebildiği yerde gerçekleştirilir.
- Kanalizasyon için bir model seçerken, tüm teknik özelliklerini dikkate almak önemlidir.
- Seçilen valfi monte ederken, alet gövdesindeki oklarla gösterilen yöne bağlı kalmak önemlidir.
- Satın alınan cihazı sıkılığa karşı kontrol ettiğinizden emin olun.
Kanalizasyon sistemindeki çekvalfleri kolay ve hızlı bir şekilde monte etmek için, cihazın yerini önceden düşünmeli ve gerekli tüm araçları hazırlamalısınız. Boru hattında, çekvalfin kolayca oturduğu bir yüzey parçası kesilir.
Boru dökme demir ise, plastikten metale özel bir adaptör sağlamak gerekir.
Bir çek valf takılması, evinizi hoş olmayan kokuların, gürültünün ve kanalizasyonun girişinden korumak için önemlidir. Kurulum işi özel bilgi veya eğitim gerektirmez, ana şey her şeyi dikkatli ve düşünceli bir şekilde yapmaktır.