Gas Ölçüm
Introduction for Gas Metering Wizard
inSCADA doğal gaz ölçüm istasyonları için izleme, kontrol ve raporlama ihtiyaçlarına yönelik, otomatik proje oluşturan bir sihirbaz sunar. Bu sihirbaz sayesinde, gaz ölçüm istasyonları için gerekli olabilecek tüm ayarlama ve yapılandırmaları bir kaç dakika içerisinde yapabilirsiniz. Bu Sihirbaz sizin için oluşturmuş olduğu projede ;
- Connections,
- Devices and Frames,
- Variables,
- Visualizations,
- Trends,
- Alarms,
- Reports,
- Station Calculations,
- KEY-PAD Management,
- C6+ Split Modes,
- Pay/Check Metering,
- Data Sharing (With dnp3 Outstation for central scada applications or with Modbus TCP Server / Client for other local scada systems)
gibi gerekli tüm yapılandırmaları hazır hale getirir.
inSCADA gas ölçüm sistemlerini resim 1'de görüldüğü gibi modeller.
Resim 1 : Gas Metering System Model
Modelde görüldüğü gibi, inSCADA Gaz Ölçüm Sistemi modeli gazın giriş ve çıkış yaptığı , ölçüm gruplarının bulunduğu, pay ve check ölçüm sistemlerini dahi modelleyen genel bir modeldir. Burada gazın giriş yaptığı GRP01 ve GRP02 ana ölçüm grupları, iç tüketimi modelleyen INT ölçüm grubu ve istasyon çıkışında ek ölçüm istasyonlarını modelleyen GRP03 ve GRP04 ölçüm grupları görülmektedir.
inSCADA içerisinde gaz ölçüm sistemlerine uygun projeler oluştururken, parametrelerin, değişkenlerin isimlendirilmesinde bir disiplin kullanır. Bu disiplinde hazırlanan şablon cihazlar ve bu cihazlar içerisinde tanımlı değişkenler üzerinden otomatik olarak projeyi doğru bir şekilde oluşturabilir.
Değişken isimlerinin yapısı ;
STN{x}_GRP{y}_PAY_STREAM{z}_{NAME}
STN{x} içerisindeki x değeri istasyon numarasını göstermektedir. Resim 1'de gösterilen modelimiz bir proje altında 2 adet istasyon olabileceğini modeller. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi STN{x} değeri Station 1 için 01 Station 2 için 02 değerini alabilir. Bu durumda isimlendirme yapılırken STN01 ve STN02 olarak ön isimleri kullanılır.
Resim 2 : Station Model
GRP{y} içerisindeki y değeri her bir istasyon içerisindeki hangi ölçüm grubu olduğunu belirtir. Resim 2'de görüldüğü gibi olabilecek grup numaraları 01, 02, 03, 04 olarak görülüyor.
PAY ifadesinin yerine CHK ifadesi de gelebilir. PAY hattın pay ölçüm hattı olduğunu CHK ifadesi de check ölçüm hattı olduğunu ifade eder.
STREAM{z} içerisindeki z değeri ölçüm hattı numarasını ifade eder.Kaç ölçüm hattı var ise o şekilde ilerler. STREAM01, STREAM02, STREAM03 gibi. Burada STREAM00 ifadesinin özel bir durumu söz konusudur. STREAM00 ifadesi ilgili gruptaki tüm tüm hatların toplamını ifade eder. Örnek ;
STN01_GRP01_PAY_STREAM01_LINE_PRESSURE : 55
STN01_GRP01_PAY_STREAM02_LINE_PRESSURE : 60
STN01_GRP01_PAY_STREAM01_CORRECTED_FLOW_RATE : 100
STN01_GRP01_PAY_STREAM02_CORRECTED_FLOW_RATE : 50
STN01_GRP01_PAY_STREAM00_LINE_PRESSURE = ?
Örnek değerleri yukarıdaki gibi olan grup 01 ölçüm grubunun hat basıncı
otomatik olarak şu şekilde hesaplanır.
STN01_GRP01_PAY_STREAM00_LINE_PRESSURE= (55*100+60*50)/(100+50)=56,66
{NAME} ifadesi değişkenin asıl tanımını ifade eder, name ifadesinin ön eki ise o ifadenin yukarıda açıklandığı gibi nereye ait olduğunu ifade eder. Tüm değişken isimlerinin içerisinde yukarıdaki detaylara artı olarak kullanılan kısaltmaların bir anlamı vardır ve sistemin doğru çalışması için önemlidir. Bunlar ;
Bu kısımda örnekleri ile bir doğalgaz istasyonunu üzerinden giderek inSCADA ile en uygun projeyi hızlı bir şekilde nasıl oluşturabilceğini göreceğiz.
Example 1 : Ölçüm istasyonumuz, 2 paralel Turbinmetre ölçüm hattı, bu turbinmetre ölçüm hattına seri bir ultrasonik ölçüm hattı, iç ihtiyaç için 1 yakıt hattı,1 gas chromotograp'ı olsun. Ölçüm hatlarında SPIRIT XP3 model flow computer, yakıt hattında RFLO marka correcter kullanılacak.
Step 1 : Adding Device to Device List