Hava Ayırıcı
Suyun içinde erimiş halde bulunan oksijen; basınç altında sıcaklığı arttığında açığa çıkar, suyun içerisinde hava kabarcıkları oluşturur. Hava kabarcıkları: Isıtma sistemlerinde ve tüm tesisat borularında korozyona, pompalarda ve tesisatta kavitasyona neden olur. Isı transfer yüzeylerine yapışan kabarcıklar ısı geçirgenliğini düşürerek verim kaybına yol açar. Pompa ve diğer armatürlerde arızalara neden olur. Tesisat borularında ve özellikle radyatörlerde rahatsız edici seslere yol açar.
Hava Ayırıcı suyun içerisinde bulunan hava kabarcıklarını özel tasarımlı metal dolgu malzemesinin yüzeyinde toplar ve dışarı atar. Böylece tesisat ve ısı transfer ekipmanlarında oluşan sorunlar önlenir, sistemin sağlıklı çalışması sağlanır.
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Kullanım Alanları:
– Merkezi ve bireysel ısıtma sistemleri
– İklimlendirme ve soğutma sistemleri
– Yerden ısıtma sistemleri
Hava ayırıcıların çalışma prensibi birkaç fizik ilkesinin bir arada işlemesine dayanır. Aktif bölümü genişletilmiş paslanmaz çelik sacdan oluşur. Bu saclar gövde içinde radyal biçimde yerleştirilmiş olup, su akışını sirkülasyonda problem olmayacak şekilde keserek güçlü türbülans yaratır. Yaratılan türbülans hareketli hız ve basınçta değişmelere; bu da mikro hava kabarcıklarının salınmasına neden olur. Moleküler çekim gücünün etkisinden dolayı, bu mikro kabarcıklar genişletilmiş metal yüzeylerinde birikme eğilimi gösterir.
Kabarcıklar bir arada toplanır, metal yüzeylerindeki hidrostatik itme gücü metal yapıya yapışma gücünü geçtiği yerde, mikro kabarcıklar üst bölümde hava odasında toplanırlar, burada yüzdürme ile düzenlenen hava hacmi hava atma ventilini çalıştırır ve böylece fazla havayı dışarı atar.
Not: Sistemin verimli ve düzgün çalışabilmesi için hava atıcı kullanmak gerekir.
Gövde: St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı: 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 100 ºC
Bağlantı Tipi: Dişli /Flanşlı