Hollanda'daki Vechtstromen Su İdaresi yeni bir atık su pompalama istasyonu inşa ettiğinde, güvenilir işletim için yeni S-tube® çarkını bir SL pompaya monte etti.
Vechtstromen, Hollanda'nın doğusunda bulunan bölgesel bir su otoritesidir. Kurumun su yönetim alanında 23 orta büyüklükte şehir vardır. İşletme ve bakım departmanı, 106 pompa istasyonu ve 23 atık su arıtma tesisi işletir. Eski bir pompa istasyonunun yıkılması gerekmiş ve yerini "Erica" adı verilen yeni istasyon almıştır.
Durum
Tıkanmış atık su pompalarının kamu hizmetlerine maliyeti çok yüksektir. Pompaları temizlemek için gereken çalışmanın yanı sıra, tıkanmalar sık sık atık su şebekesinin çalışmasının güvenilmez olmasına ve hatta taşkınlara neden olur.
Eski istasyondaki pompalar 1987 yılına aittir ve ömrünü tamamlamıştır. Ayda birkaç kez tıkanmışlar ve haftalar boyunca süren şiddetli yağmurlarda, bu haftada birkaç kez olmuş ve her seferinde sökme ve temizleme gerekmiştir. 2018 yılında pompa istasyonunun değiştirilmesi planlanır. Yeni pompaların şu talepleri karşılaması gerekir: tıkanmamalı ve toplam yaşam döngüsü maliyeti minimum 25 yıl olmalı.
İşletme ekibi artık eski teknolojiye para vermek istemediğinden, daha güvenilir ve kalıcı bir çözüm için Hollanda'daki Grundfos satış ekibine yönelirler.
Çözüm
"Erica" pompa istasyonu, yüksek işletim güvenilirliği ve dayanıklılığı, yüksek toplam verimlilik (wire to water efficiency) ve yüksek hizmete elverişlilik sağlayan önemli bir hidrolik teknolojisi olan Grundfos'un yeni Açık S-tube® çarkını tanıtmak için mükemmel bir yer ve zamandı.
Durumu, konumu, pompa istasyonunun özelliklerini ve su kalitesini göz önünde bulundurarak yapılan bir çalışmadan sonra, eski pompa istasyonundaki gibi tıkanma sorunlarını önlemek için Grundfos Açık S-tube® çark ile donatılmış bir SL pompa teslim etti.
Sonuç
Yeni pompa istasyonu Eylül 2020'de faaliyete başladı ve etkileyici sonuçlar elde edildi. Açık S-tube® çarklı yeni Grundfos pompalarının montajından bu yana hiçbir tıkanma olayı yaşanmadı ve planlanmamış servis çağrılarına gerek kalmadı. Eski pompalarla haftada üç ila dört servis müdahalesine kıyasla bu çok etkileyici bir durum.
Vechtstromen Kıdemli Proses Operatörü Ivo ten Brinke, "Şu ana kadar SL pompalar yaklaşık 1000 saat çalıştı ve müdahale gerekmedi" diyor. "Pompalarımızı yılda bir kez inceliyoruz ve yeni çarkın bulunduğu pompa bu şekilde çalışmaya devam ederse aşınma parçalarının inceleme sırasındaki durumunu görmek istiyoruz."