Sensör baypas bağlantısı modüler BAMa
Bir armatürde yaklaşık 9 işlev modülü serbestçe yapılandırılabilir.
Modüler BAMa baypas vanasında, su hazırlığı için ProMinent sensörleri kullanılmaktadır. Bu sensör, kolaylıkla ana proses hattının bir baypas hattına monte edilir ve birçok sensör modeli sayesinde içme suyundan, havuz ve Wellness suyundan endüstriyel sulara kadar çok sayıda su hazırlığı uygulamasında kullanılabilir.
Ürün tarifi
Genel bakış
Modüler sensör baypas armatürü BAMa: Tüm ProMinent sensörlerinin su hazırlığı için esnek işlem bağlantısı
Uygulama şekline bağlı olarak çeşitli modellerde modüler baypas vanaları tercih edilebilir:
Test suyu tasarrufu için: Bu BAMa modeli, berrak su elde etmek için akışa bağlı sensörlerin 5...25 l/saat aralığında çalıştırılmasını mümkün kılıyor. Bu özellikten, test suyu geri aktarımı mümkün olmayan, örneğin içme suyu denetimi veya içecek üretiminde ürün suyu gibi uygulamalar faydalanmaktadır.
Prosese geri aktarılan az miktarda katı madde içeren test suyu için: Bu model, 20...60 l/saat aralığında çalıştırılabilir ve armatürün ve sensörlerin kendi kendine temizlenmesini gerektirmektedir. Tipik uygulamalar olarak örneğin havuz ve Wellness suyu hazırlama prosesleridir.
Orta miktarda katı madde içeren test suyunda ve/veya daha yüksek sıcaklık/basınç gerekliliğinde: Bu BAMa konfigürasyonu, 20...100 l/saat arasındaki akışlar için tasarlanmıştır ve örneğin endüstriyel su hazırlığında çok sayıda uygulama için uygundur.
Modüler BAMa baypas vanası, çeşitli bileşenlerinin kombinasyonu sayesinde özel test suyu şartlandırması için en iyi şekilde oluşturulabilmektedir. Ayrıca bir akış denetimi ve de filtre, akış sınırlayıcı, dozaj modülü, havalandırma, potansiyel dengelemesi ve topraklama gibi test suyu alma ve test suyu şartlandırma uygulamaları için bileşenler monte edilebilmektedir. Membransız amperometrik sensörler için BAMa entegre sensör temizleme fonksiyonu sunmaktadır.
Avantajlarınız
- Sensörler, bajonet kilitler sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilmekte ve sökülebilmektedir.
- Modüllerin sökülmesi ve değiştirilmesi için aletlere gerek duyulmaz ve bakımı yapılacak parçalar kolaylıkla temizlenir.
- Akışa bağlı sensörler için en uygun ölçüm koşullarının sağlanması için su tüketimi 5 l/saat seviyesine azaltılmaktadır.
- Oldukça iyi olan partikül hareketliliği daha geniş uygulama alanında kullanılabilirliği sağlamaktadır.
- Maks. 3 bar basınçta 70 °C'ye varan termostabilite, uygulamalarda esnekliği arttırmaktadır.
- 20 °C sıcaklıkta 7 bar'a varan basınç direnci sayesinde, müsaade edilmesi halinde test suyu tekrar prosese dahil edilebilir.