Bir basınç-vakum kırıcı, herhangi bir sulama sisteminin önemli bir parçasıdır ve çoğu şehir için gereklidir, çünkü içme suyu kaynağının sulama sistemi yoluyla kirlenmesini önler. Su basıncının düşmesi durumunda hatların geri emilmesini engelleyerek çalışır, böylece kontaminasyonun tekrar su kaynağına çekilmesi önlenir. Gerekli olup olmadığını öğrenmek için yerel bina kodu bürosunu arayabilirsiniz, ancak bölgenizde gerekli olmasa bile, bir tane yüklemek iyi bir fikirdir.
Bir vakum kırıcının takılması, kurulum maliyetine para kazandırabilir.
Özellikle PVC ana su hattınız varsa, basınç-vakum kırıcı montajı kolaydır. Genellikle, basınç-vakumlu kırıcı fitinginin sprinkler vanalarına yakın yerleştirilmesini ve özellikle de daha soğuk bir iklimde yaşıyorsanız, bir stop-and-valve vanasından hemen sonra olmasını istersiniz. Bu vakum kesici kurulum konfigürasyonu, kış için sulama sistemini kapattığınızda hattı tahliye etmeye yardımcı olacaktır.
Vakum-Basınç Kesici Nasıl Kurulur:
- Valfler ve ana sprinkler kapaması arasındaki alanı boşaltın. Burada bir kapama valfiniz yoksa, bir tane takmak iyi bir fikir olabilir. Bir basınç-vakum kırıcıyı kurmak için, 12 "ila 18" arasında bir alana ihtiyaç duymayacaksınız.
- Basınç-vakum kırıcı vanasının boru ile aynı boyutta olduğundan emin olun. Borunun daha küçük bir valf ile küçültülmesi, su akışının daha küçük boru büyüklüğüyle sınırlı kalması nedeniyle, sprinkler sistemi boyunca bazı su hacmi sorunlarına neden olabilir.
- Birlikte bir parça listesi alın. Eğer PVC ile kurulum yapıyorsanız, parça listesi aşağıdaki gibi bir şeyden oluşmalıdır: Vakumun değiştirilebilmesi için üç adet 90° dirsek, iki erkek adaptör, boru, tutkal, astar, tesisatçı bandı ve belki sendikalar. gelecekte kolayca kırılabilir veya sert kışlar için çıkarılabilir.
- Tesisatçı bantlarını adaptörlere uygulayın ve basınç-vakum valfine vidalayın, böylece giriş ve çıkış arasında tam olarak ne kadar alana ihtiyacınız olacağını görebilir ve çıkıştan aşağıya doğru bir PVC 90° dirseği ile bakabilirsiniz. Çalışacak çok alanınız varsa, kurulum kolay olmalıdır. Sınırlı alanınız varsa, bu adım, neyle uğraştığınızı anlamanıza yardımcı olacaktır. Kurulum için mevcut boruyu kesmeden önce bir plan yapın.
- PVC ana su hattını işaretleyin ve basınç-vakum kırıcı vanasına uyacak şekilde kesin. Valfin, orta küresel vananın merkezinden ölçülen en yüksek çıkıştan en az 12 "daha yüksek olması gerekir.
- Vakum kırıcısını doğru yüksekliğe monte etmek için gerekli boru uzunluklarını ölçün ve kesin. PVC yükselticileri keserken, bunları daha uzun süre bırakabilirsiniz, çünkü bunları daha sonra kısaltabilirsiniz.
PVC 90° dirseklerini, boru yükselticileri ile ilk önce yere boru üzerine yapıştırın ve yapıştırın. Yükselticilerin tam olarak sarkacak şekilde konumlandırıldığından emin olmak için bir seviye kullanın.
- Sendikaları ölçün ve kurun. Basınç-vakum kırıcı ile çıkış 90° dirsek arasında gidip gelen küçük boru parçasının uzunluğunu ölçün. Boruyu ve 90° dirseği PVB adaptörüne kesin ve yapıştırın.
- Son adım dikey parçaları düz parçalara yapıştırmaktır. Vanayı hizalamaya ve seviyeye getirmeye yardımcı olacak şekilde parçaları ilk önce kurulayın, ancak eklemleri yapıştırmayı unutmayın. Bu nedenle, renkli yapıştırıcıyı kullanmak her zaman iyi bir fikirdir, bu nedenle hangi eklemlerin yapıştırıcı olduğunu ve olmayan kısımları anlayabilirsiniz.
NOT: Basınç vakum kırıcısını doğru yönde taktığınızdan emin olun. PVB'de bir akış oku bulunmalıdır.
- Eklemlerin, kullandığınız yapıştırıcıda belirtilen süre boyunca kurumasını bekleyin. Her iki valfi de basınç vakumlu şalterden ayırın. Ana sprinkler valfini yavaşça açın, ardından üretici tarafından aksi belirtilmediği sürece, PVB bir valfi bir defada açın. Dolgu işleminden önce derzlerde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.