Termostatik radyatör valfi çalışma prensiplerinde de vurguladığımız gibi sistemin amacı, gerek harici kazançlardan dolayı gerekse mevcut sistemin yüksek kapasiteli olması nedeniyle ortaya çıkan gereksiz yakıt tüketimlerini engellemektir.
Meteorolojik veriler incelendiğinde yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde günlük belli dilimlerde sıcaklık farklılıkları oluşmaktadır. Bu fark üç büyük kent ortalaması olarak İstanbul’da 7 ºC , Ankara’da 9 ºC, İzmir’de ise 6 ºC civarında günlük maximum ve minimum arası sıcaklık farkı oluşmaktadır. Projelendirmede kullanılan en düşük kabul edilen dış ortam sıcaklıklarının da ortalama rakam olduğunu varsayarsak günün kalorifer yakılan diliminde 6 ºC’lik bir sıcaklık farkı oluşumu kabulü % 90 mertebelerinde doğru sayılabilir. Şartları daha da olumsuzlaştırarak bu farkın yakılan periyot içinde yaklaşık % 80 gerçekleştiği kabul edilir. Sonuçta 5 ºC’lik sıcaklık farkı kabulü ortaya çıkar. Zaten böyle bir fark oluşmasaydı bu valflerin kullanımı da olmazdı. Hatta projelendirme ve diğer otomatik kontrol cihazları daha farklı olurdu.
Bu tür sistemlerde kontrol edilen sıcaklığın +5 ºC olması son derece makuldür. Bunu günlük yaşamda da hepimiz hissetmekteyiz. Diğer tüm projelendirme sabitlerini aynı kabul ederek, -3 º C, 0 º C, +3 º C projelendirme sıcaklıklarına göre 20 º C’lik bir ortam için elde edilebilir ısı tasarrufu şu şekilde hesaplanabilir:
Buradan çıkan sonuç yöresel farklılıklar göstermekle birlikte % 20 ile % 30 arasında değişmektedir.
Kaloriferli konut yoğunluğu da dikkate alındığında üç büyük kent için minimum % 20 tasarruf söylenebilir.
Yakıt Ekonomisinin Konut Başına Etkisi
Kaloriferli bir konutun ortalama saatte ihtiyaç duyacağı ısı yükünü 15.000 Kcal/h olarak kabul edilebilir. Günlük 8 saat yakıldığını düşünerek,
15.000 x 8 = 120.000 Kcal/gün
180 gün yıllık yakılan gün kabulü ile de,
120.000 x 180 = 21.600 Mcal/yıl
İstatistiki verilere dayanarak ve fabrikalar, resmi kurum, kuruluşlar ile bunlara bağlı lojmanları ele almaksızın sadece konut bazında düşünürsek, Türkiye’de kaloriferli ve kombi ile ısınan yaklaşık 2.000.000 adet konut vardır. Her yıl da ortalama 70.000 kaloriferli konut yapılmaktadır. Yaklaşık % 4’lük bir artış söz konusudur.
Yukarıda elde edilen ısı yükünden sağlanan tasarrufu % 20 olarak konut başına,
21.600.000 x 0,20 = 4.320.000 Kcal/yıl buluruz.
2.000.000*4.320.000=8,64*109 Mcal/yıl
olarak ülke genelinde tasarruf elde edilir. Bu rakam enerjide dışa bağlı ve gelişmekte olan ülkemiz için hiç de küçümsenmeyecek bir rakamdır. Böyle bir sistemin geri dönüş süresi 3-4 ay gibi son derece kısa bir süredir.