Termodinamik EKY/S 40 Katı Yakıtlı Üç Geçişli Otomatik Beslemeli Prizmatik Kazan
Termodinamik EKY/S 40 Katı Yakıtlı Üç Geçişli Otomatik Beslemeli Prizmatik Kazan
BU ÜRÜNÜN NAKLİYE ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
Ürün Bilgisi
Taksit Seç..
Yorumlar (0)
Tavsiye Et
Önerileriniz
Ürün Detayları
Termodinamik EKY/S 40 Katı Yakıtlı Üç Geçişli Otomatik Beslemeli Prizmatik Kazan
Özellikler
EKY/S model kazanlarımız 18.000 kcal/h kapasiteden 100.000 kcal/h kapasiteye kadar farklı ihtiyaçlara
cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.
Kömür,prina,fındık kabuğu vb. katı yakıt seçenekleri kullanılmak üzere üretilmiştir.
EKY/S model kazanlarımız ürün yelpazemizde bulunan ani su ısıtıcı (boyler) ile uyumlu çalışacak
şekilde tasarlanmıştır. Bu özellik kazanlarımızda opsiyoneldir.
Otomatik yakıt besleme özelliği ile yüksek verim sağlar ve kullanımı kolaydır.
Elektronik kumanda paneli ile sistemin tüm aşamalarda kontrolü mümkündür.
Bol yedek parça ve yaygın servis ağına sahiptir.
SİRKÜLASYON POMPASI
Üç hız kademesine sahiptir. Pompa ıslak rotorlu tiptedir ve çok sessiz çalışır.
Özel mili derin çekilmiş paslanmaz çelik kapalı tip rotoru pompada tıkanmayı önler.
Enerji tasarrufu sağlayan üç hızlı motoru pompanın sisteme tam uymasını sağlar ve hidrolik gürültüyü ortadan kaldırır.
YAKIT AYARI
Yakıt ayarı, kumanda panosu üzerindeki biri durma diğeri yükleme süresini ayarlayan iki düğme vasıtası ile yapılmaktadır.
Her iki düğmenin ayar süreleri ışıklı elektronik göstergede gözükmektedir.
Bu avantajlı ayarlama sistemi kullanıcı için çok kolaydır ve istenilen hassasiyette ayarlama imkanı sağlamaktadır.
ELLE YÜKLEME
EKY/S Serisi kazanlar odun, kömür gibi yakıtların elle yüklenmesi imkanına sahiptir.
ELEKTRONİK KUMANDA
EKY/S Serisi kazanlar bilgisayarlı elektronik kumanda paneli sayesinde çok hassas ve verimli çalışarak yakıt tasarrufu sağladığı gibi kazan ömrünün uzamasına katkıda bulunmaktadır.
EMNİYET
Kazan suyu sıcaklığı kumanda termostatı ile ayarlanır.
Ayrıca su sıcaklığının herhangi bir nedenle 100°C’ye yükselmesi halinde dışarıdan müdahele ile limit termostat devreye sokularak fan durdurulur.
Bu iki emniyet dışında, su sıcaklığının 90°C’yi bulması durumunda sirkülasyon pompası anahtarının açık veya kapalı olmasına bakmaksızın çalışıp aşırı ısınmadan doğan riski azaltıp üçüncü bir emniyet sağlar.
YAKIT İKAZI
EKY/S Serisi kazanların benzerlerinden önemli bir üstünlüğü de, bilgisayarlı kumanda panelinde yakıtın bittiğini gösteren donanım sayesinde yakıtın bittiğinin anlaşılması, fanın ve yükleme motorunun gereksiz çalışmasına engel olmasıdır.
BACA KLAPESİ
EKY/S serisi kazanlar yüksek çekişli bacalarda yakıt tasarrufunu sağlamak amacıyla baca klapesi ile donatılmıştır.
Dışarıdan görülebilen konumları sayesinde kullanıcı tarafından kolaylıkla ayarlanabilmektedir.
Taksit Seçenekleri
Ürün Yorumları
Yorum Kaydı Bulunamadı
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı! Ürüne ilk yorumu yazmak için
tıklayınız.