2304
2022
2022
Çalışanlarınız Soğutma Kulesinde normal kapatma-başlatma rutinlerini gerçekleştirdiği için, ilkbahar ve sonbahar normal soğutma kulesi bakımının zamanlarıdır. Tipik olarak ekipman prosedürlerine çok fazla odaklanılsa da, yalnızca korozyonu değil aynı zamanda bakteri üremesini de önlemek için uygun su işlemenin de dikkate alınması gerekir. İşte mevsimlik bakım sırasında izlenecek en iyi uygulamalar.
Bir Soğutma Kulesini Nasıl Kapatırsınız?
Sıcaklıklar düştüğünde ve artık soğutma sisteminize ihtiyacınız kalmadığında, soğutma kulesini kapatmanın zamanı gelmiştir. Soğutma sisteminde arıtılmamış su bırakmak, Legionella gibi bakterilerin kontrolsüz büyümesine ve kritik bileşenleri aşındırmasına, çalışanları ve halkı tehlikeye atmasına ve muhtemelen soğutma kulenize, soğutucularınıza (eğer kullanılıyorsa), ısı eşanjörlerine ve diğer ekipmanlarınıza zarar vermesine izin verecektir. Bu, potansiyel sağlık ve güvenlik sorunları yaratmanın yanı sıra uzun süreli arıza süresine neden olabilir, soğutma kulesi verimliliğini etkileyebilir ve maliyetleri artırabilir.
Bu blogun amaçları doğrultusunda her ayrıntıyı ele almanın mümkün olmadığını, ancak kapatmalar ve başlatmalar için önemli bakım ipuçları bulacağınızı unutmayın. En önemlisi, soğutma kulenize ve soğutma sistemi kurulumunuza özgü özel talimatlar için soğutma kulesi üreticinizin çalıştırma ve bakım kılavuzunu kontrol edin.
Soğutma kuleleri için uzun süreli kapatma nedir?
Üç günü aşan herhangi bir şey, uzatılmış bir kapatma olarak kabul edilir. Soğutma sisteminizi kış mevsimi boyunca korumaya yardımcı olması için aşağıdaki yönergeleri izleyin. Bu, daha sıcak havalar geri döndüğünde hatasız bir başlatma sağlamaya yardımcı olacaktır.
Kapatmadan önce bir soğutma kulesini ne zaman boşaltmalısınız?
Soğutma kulesini kapatmadan birkaç gün önce, sistem tahliyesini çevirerek sistemi tüm katı maddelerden temizlemeniz önerilir. Özellikler için bakım kılavuzunuza bakın. Kapanma tarihi yaklaşırken, yaklaşık bir gün önceden sisteme fazladan biyosit (varsa oksitlenmeyen biyosit) ekleyin ve birkaç saat sistemde dolaşmasına izin verin. Bu, soğutma kulesi sisteminin sterilize edilmesine ve biyofilmin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Bu prosedür hakkında daha fazla ayrıntı için üreticinizin kılavuzuna bakın. CTP Mühendislik , buradan kontrol edebileceğiniz eksiksiz bir Soğutma Kulesi ölçeği ve korozyon önleyici serisine sahiptir . Biyositlerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa CTP Mühendislik'teki uzmanlarımızla iletişime geçin.
Üniteniz titreşim yalıtıcıları veya izolasyon rayları üzerine oturuyorsa, üniteden ağırlık yüklemeden veya boşaltmadan önce özel üreticinin çalıştırma ve bakım kılavuzuna bakın, Kaldırın ve tüm pompaları ve fanları etiketleyin ve tamamlama suyu hattındaki vanayı kapatın .
Aşırı bakteri üremesini önlemek için, kuruluysa chiller dahil olmak üzere tüm soğutma sistemini en düşük noktasından boşalttığınızdan emin olun. Ünitenin içindeki ve dışındaki kir, çöp, yaprak ve diğer yabancı maddeleri temizleyin. Panjurları veya giriş kalkanlarını kontrol etmeyi unutmayın.
Dağıtım güvertesini temizleyin, kuleyi boşaltın ve yıkayın ve kule doldurma ve karterini yıkayın. Kule iletkenlik sondasını çıkarın ve kule denetleyicisini kapatın, ancak güç bağlantısını kesmeyin. Soğuk su havzasını temizleyin ve yıkayın. Yağışların kuleden akmaya devam etmesi için soğuk su havuzunun açık kaldığından emin olun. Süzgeçlerin bağlantısını kesin ve temizleyin ve ardından yeniden takın. Kir ve birikintileri dışarıda tutmak için fan tahliye ünitesinin üzerine bir kapak yerleştirin Püskürtme uçlarında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın.
Motor tabanı ayar vidasını ve fan mili yataklarını yağlayın. Millerin korozyonunu durdurmak için bir kat pas önleyici uygulayın. Ek olarak, ekipmanı pas ve korozyona karşı daha fazla korumak için çizik veya soyulmuş yüzeyleri inceleyin ve yeniden boyayın. Sonlandırma özellikleri için üreticinizin bakım kılavuzuna bakın. Yanlışlıkla çalıştırmaları önlemek için fan motoru başlatıcısını "kapalı" konumda olduğundan emin olun ve kilitleyin. Kapatma sırasında bileşenleri korumak için sisteme bir korozyon önleyici ürün eklemenizi öneririz.
Sisteminizde kurulu bir chiller varsa, chiller'de su kalmamasını ve bakteri üremesine yol açabilecek şekilde durgunlaşmamasını sağlamak için uç çanları açın ve kondenser borularını fırçalayın. Gerekirse soğutma gruplarını kimyasal olarak temizleyin ve kapatma süresi boyunca uç çanları takılı bırakın. Isı değişim yüzeylerini kontrol edin, gerekirse temizleyin ve boşaltın ve kış için açık bırakın.
Beyaz pul veya korozyon görürseniz, CTP Mühendislik'teki uzmanlarla iletişime geçmenizi öneririz, sisteminizi değerlendireceğiz ve gelecekteki sorunları önlemek için kimyasal arıtma planınızı değiştireceğiz.
Bir Soğutma Kulesini Nasıl Çalıştırırsınız?
Havalar ısındığında, soğutma kulesi sisteminizi yeniden başlatmanın zamanı geldi. Başlatma işlemi üç ana adımı içerir: Temizleme, inceleme ve başlatma.
Bir soğutma kulesini çalıştırmaya yönelik temizlik ve inceleme prosedürleri nelerdir?
Süzgeci yerinde bırakarak, pislik veya kiri temizlemek için soğuk su kabını yıkayın ve boşaltın. Ardından, fan gövdesini temizleyin ve görsel olarak inceleyin, fan korumalarını temizleyin ve püskürtme memelerinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Fanı hasara karşı yerleştirin ve başlatma sırasında olası hasarı önlemek için fan bıçağı uçlarında uygun boşluk olup olmadığını kontrol edin. Fanı ve fan motorunu kapsamlı bir şekilde kontrol edin. Bileşenleri uygun şekilde yağladıysanız, bunlar iyi durumda olmalıdır.
Tüm ekipmanı sızıntı, pas, korozyon veya hasar açısından kontrol edin ve mekanik parçalar dahil olmak üzere ünite yapısının kendisinde hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar veya sızıntı olmadığından emin olmak için boru bağlantılarına yakından bakın. Motoru çalıştırmadan önce, motorun yalıtımının bütünlüğünü kontrol etmek için bir yalıtım test cihazı kullanın. Kayış gerginliğini kontrol edin ve dişli tahrik yağı seviyesinin spesifikasyona uygun olduğundan emin olun. Makyaj valfinin serbestçe çalıştığından emin olun. Motor tabanı ayar vidasını ve fan mili yataklarını yeniden yağlayın.
Çelik millere pas önleyici uygulayın. Ardından, soğuk su havzasını taşma seviyesine kadar tatlı su ile doldurmak için tamamlama vanasını kullanın. Seviye uygun çalışma seviyesine ulaştığında su girişini kapattığından emin olmak için tamamlama valfi şamandırasını ayarlayın.
Sisteminiz için geçerliyse, tahliye tapasını kontrol edin. Çalıştırdıktan sonraki ilk gün boyunca su seviyesini izleyin ve gerektiği gibi ayarlayın. Üst girişler için akış dengeleme valflerini ayarlayın. Sisteminiz birden fazla hücreyle yapılandırılmışsa, su seviyelerinin tüm hücrelere eşit olarak dağıtıldığından emin olun. Kule boşaltma hattı valfini, boşaltma hızı optimize edilene kadar ayarlayın. Tüm nozulları inceleyin.
Fanı çalıştırmadan önce, biyosit tedarikçisi tarafından önerilen düzeyde ve süre boyunca bir biyosit ile işlem yapın veya öneriler için CTP Mühendislik ile iletişime geçin.
Uygun klor konsantrasyonunu elde etmek için 6 saat boyunca sodyum hidroklorit ile muamele ederek suyun pH'ını kontrol edin ve ayarlayın ve gerekirse ayarlayın (üreticinin yönergelerini kontrol edin). Serbest kloru ölçmek için piyasada bulunan bir test kiti kullanabilirsiniz.
Klor tedavisi tamamlanana kadar fanı çalıştırmayın. Fan motorunu çalıştırın ve fanın dönüş yönünü kontrol edin ve kaporta üzerindeki okla gösterildiği gibi doğru yönde döndüğünden emin olun (ünitenizde dişli tahrik sistemi varsa, üreticinin yönergelerine bakın).
Fanı geçici olarak manuel olarak çalıştırın ve olası gürültü veya titreşimleri not edin.
Başlattıktan sonra, voltaj ve akımın motorun isim plakasındaki özellikleri aşmadığından emin olun.
Bu listenin her şeyi kapsamadığını ve belirli üniteniz için üreticinin çalıştırma ve bakım kılavuzuna başvurmanız gerektiğini unutmayın.
Soğutma Kulenizin Kapatılması ve Başlatılmasıyla İlgili Yardıma mı ihtiyacınız var?
Soğutma kulesi kapatmanız sırasında kullanılacak uygun kimyasallar hakkında tavsiye ve danışma için CTP Mühendislik uzmanlarıyla iletişime geçin ve yardım etmemize izin verin. İhtiyaçlarınızı değerlendireceğiz ve soğutma kulesi ekosisteminizi durgunluk, korozyon ve bakteriyel kontaminasyondan uzak tutmak için en iyi tavsiyeyi vereceğiz. Komple Soğutma Kulesi ölçeği ve korozyon önleyici ürünlerimiz, soğutma kulesi sisteminizi korumak için mükemmel bir seçimdir.