C Serisi Drenaj Pompaları
C Serisi Atıksu ve Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Pompalar
TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
- Standart pompa C serisi dalgıç pompalar, büyük boyutlarda katı parçalar ihtiva eden sıvıların, özellikle evsel ve endüstriyel atık suların basılması amacıyla geliştirilmiş, su altında çalışmaya uygun dalgıç pompalardır. C serisi pompalarda, temiz veya pis suları, evsel atıkları, katı ve lifli parçalar içeren sıvılaarı, kumlu veya çamurlu suları basabilmek için değişik tip ve modellerde fanlar kullanılmaktadır. C serisi pompalar özellikle su altında çalışmak için dizayn edilmiştir. Kısa süre için kuru ortamda da çalışabilir. Pompaların montajı Ø50 mm pompalar için askı, Ø80 ve Ø100 mm. pompalar için tel kızaklı otomatik akuplaj veya bütün ipler için hortumlu sistemde yapılabilmektedir.
- Komple dökme demirden imaldir.
- Uygulamaya göre geniş fan-çark seçeneği mevcuttur.
- Kapasite maks. 200 m³/h
- Sıvı basma sıcaklığı maks. 40 ºC`tır
- Katı parça geçirgenliği maks. 76 mm.`dir
MOTOR :
- C serisi pompalarda kullanılan STANDART POMPA PM tipi dalgıç elektrik motorlarının özellikler
- Hız....................... : 1500 ve 3000 /dak.
- Güç...................... : 1 Hp ile 15 Hp Arası
- İzolasyon Sınıfı...... : F (155)
- Koruma Sınıfı......... : IP 68
- Soğutma ...............: Dıştan su ile
YATAKLAMA :
- Standardar pompa C serisi dalgıç pompaların rotor ve pompa fanı tek mil üzerindedir. Rotor iki adet ağır hizmet tipi rulmanla merkezlenmiştir. Rulmanlar gresle yağlanmıştır. İki yıllık çalışma süresince bakım gerektirmez.
SIZDIRMAZLIK :
- Standart pompa C serisi dalgıç pompalarının, motor ile pompalanan sıvı arasında, yağ banyosunda çalışan yüksek kaliteli mekanik salmastralar kullanılmaktadır. Her hangi bir sebeble yağ banyosuna su kaçması halinde yağ banyosu içindeki elektrot sistemi kumanda panosuna sinyal vererek sistemi durdurur. Böylece motorun zarar görmesi önlenmiş olur.
SICAKLIK KONTROL SİSTEMİ :
- Standart pompa C serisi dalgıç pompalar su altında çalışacak ve su ile soğuyacak şekilde imal edilmiştir. Gövdenin su dışında kalması halinde motorun bir süre sonunda ısınması dpğaldır. Bu durumda motorun korunması için stator sargılarına 130 ºC termistörler yerleştirilmiştir. Sızdırmazlık ve motor sıcaklığı kontrol sinyalleri enerji kablosunda yardımcı iletkenler ile yüzeydeki kontrol panelinde bulunan Standart pompa kumanda kontrol panosunda bulunan PC-ST1 koruma ve kontrol rolesine iletilmektedir.
KABLO BAĞLANTISI :
- Standart pompa PM tipi C serisi dalgıç motorlar direkt yol vermelidir. Bu sebeble üç adet enerji iletkeni yeterlidir. (U-V-W) Koruma ve kontrol için daha küçük kesitli dört iletken kullanılmaktadır (E-T-T-Mp). Enerji ve kontrol kablosu motor gövdesine su geçirmez bir fiş-priz sistemi ile bağlanmaktadır. Motor gövdesine ve kabloya giriş noktaları tam yalıtkan reçine ile korunmuştur.
POMPA :
- Standart C serisi pompalar Ø50, Ø80 ve Ø100 mm ağız çaplarındaki 6 ana modelden oluşmaktadır. Basılan sıvının cinsine, basıncına, katı parça boyutuna ve debiye bağlı olarak bu modellerde değişik fan-çarklar ve yapı şekline göre parçalayıcı bıçak (öğütücü) kullanılmaktadır.
- B Tipi Fan-Çark :Büyük boyutlu katı parçacıkları tıkanmadan basabilen geniş kanatlı, büyük debili küçük basınçlı fan - çark tipi. Tek veya iki kanatlı, kapalı tip, her tarafında radyal kanatçıklar var. Daha çok 1500 D/dak. için uygundur
- D Tipi Fan -Çark :B tipine benzer, ancak 3000 D/dak. için yapılmıştır. Katı parça boyutu daha küçüktür, büyük basın küçük debi için uygundur.
- Vx Tipi Fan - Çark : Serbest vorteks fan-çarkı, açık tip, salyangozun üst kısmında yer alır. Pompa ağız çapı boyutundaki katı parçaları geçirebilir. Lifli sıvılar için uygundur. Ancak pompa genel verimi diğer tiplere göre oldukça küçüktür.
- F Tipi Fan - Çark : Parçalayıcı bıçaklı (öğütücülü) fan-çark. Pompa fan-çarkı önündeki sert malzemeden yapılmış parçalayıcı bıçak (öğütücü) sistemi sıvı içindeki yumuşak katı parçalarını tesisatı tıkamayacak boyuta indirger. Pompa fan-çarkı açık (vorteks) tiptedir. Küçük debili ve yüksek basınçlı sistemler için uygundur. Bu tipinde pompa genel verimi düşüktür.
KULLANIM ALANLARI :
- Evsel atıkların pompalanmasında
- Kanalizasyon sistemlerinde
- Endüstriyel ve atık su arıtma tesislerinde
- Çamurlu ve pis suların basılmasında
- Lifli ve viskoz sıvıların transferinde
- Su ve sel baskın kuruma
- Hastane, sosyal tesisler, siteler, okullar ve apartmanlarda