|Menşe yeri:||chongqing, Çin|
|Marka adı:||HLA|
|Sertifika:||CE,ISO9001,ISO14001|
|Model numarası:||SVP20|
|Min sipariş miktarı:||1 Set|
|Fiyat:||Negotiable|
|Ambalaj bilgileri:||Deniz taşımacılığı ve hava taşımacılığı için uygun ahşap kasa|
|Teslim süresi:||10 gün|
|Ödeme koşulları:||T/T, l/c, Western Union|
|Yetenek temini:||500 takım / yıl|
|Akış hızı:||8 ton/gün||Filtreleme hassasiyeti:||≤1 mikron|
|Su içeriği:||≤5ppm||Gaz içeriği:||≤0,1%|
|Sıcaklık aralığı:||20-80 ℃||ISITMALI YÜZEY:||≤1,0W/cm2|
|Çalışma Basıncı:||≤0,4 MPa||Operasyon modu:||Otomatik ve Manuel|
|Renk:||İsteğe bağlı||Güç kaynağı:||tarafından özelleştirilmiş|
|Malzeme:||Cabon çeliği ve Paslanmaz çelik||Kullanım:||Kullanılmış trafo yağını, yalıtım yağını geri dönüştürün|
|Vurgulamak:||


Trafo yağ filtresi makinesi,
trafo yağı işleme ekipmanları,
dokunmatik ekran trafo filtre makinesi
PLC Dokunmatik Ekran Kontrol sistemi ile Dehidrated Trafo Filtre Makinesi
Uygulama :
SVP serisi verimlilik tek kademeli vakum transformatörleri yalıtım yağı arıtma sistemi hızlı ve etkin bir şekilde, su, gaz, oksit malzemeleri, karbon ve diğer safsızlıkları, PH değerini düşürmek, arıza gerilimini ve kalitesini arttırmak için trafo yağını giderebilir. Ayrıca vakumlu yağlama ekipmanı ve kurutma ekipmanı olarak da hizmet veren SVP vakumlu transformatör yağ temizleyici, yalıtım yağının kurutulması ve dielektrik dayanımının geri kazanılması için yüksek vakumlu yağ giderici ve gaz giderme sistemi ve dubleks-Stereofilm buharlaşma teknolojisini benimser.
Bu vakum izolasyonu yağ filtreleme makinesi yerinde hat çalışması yaşayabilir ve aynı zamanda kondansatör yağı, şalter yağı, karşılıklı indüktör yağı, kablo yağı, devre kesici yağ ve benzeri gibi diğer yalıtım yağlarını arıtmaya uygun olabilir.
Özellikleri :
● Bu makine küçük, yüksek verimli ve kullanışlı. Ve elektrik, vakumlu ekipmanların yağlanması ve güç ekipmanlarının kuru nemiyle çalıştırılabilir.
● Bu makine, çıkış yağının ve giriş yağının miktarını dengeleyebilen kızılötesi sıvı otomatik kontrol cihazı ile donatılmıştır, bu nedenle bu makine kişi olmadan on-line çalışabilir.
● Yatay vakum ayırma teknolojisi, vakumlu gazdan arındırmanın yüksek verimli bir şekilde ayrılması, buharlaşma alanını katlanarak arttırır, yağın vakum odasında tutma süresini arttırır, yüksek verimli ve güvenilirdir.
● Vakum pompası ön soğutucusu, suyu vakum pompasına düşürün ve vakum pompası yağının değiştirilme sıklığını azaltın, vakum pompasının ömrünü uzatın.
● Vakum pompası yağ enjeksiyonunu önlemek için, patentli gaz giderici deposu "köpük koruma yapısı + iki yönlü köpük elektronik izleme sistemi".
● Radyant ısıtma sistemi, yağ ve yağ ısıtıcının temas alanını güçlendirir, ısıtıcının yüzey sıcaklığını düşürür, yağ kırılma yaşlanmasına bir son verir.
● Arıza koruması, Isıtıcı koruması, ısıtıcıyı kuru, basınç koruması, deşarj hatası alarmı ve motor alarmını önleyin.
● Otomatik yağ yüzen top ve otomatik yağ seviyesi elektronik kontrol sistemi, insan-makine ayrımını gerçekleştirmek
● Yüksek basınçlı yağ pompası kullanarak, makine stabilitesi, düşük gürültü, uzun çalışma ömrü boyunca yağın içeri / dışarı girmesini sağlayın.
● Paslanmaz çelik hasır filtreler, aside dayanıklı ve korozyon önleyici, geniş filtrasyon alanı, güçlü emiş kanalizasyon kapasitesi, yüksek çalışma verimliliği.
● Eşsiz ve gelişmiş susuzlaştırma, gaz giderici bileşenlerle kombine edilen Dubleks-Stereo film buharlaştırma teknolojisi, suyu, gazı yağdan hızla ve etkili bir şekilde ayırabilir.
● Çok aşamalı hassas filtrasyon sistemi, moleküler adsorpsiyon teknolojileri ile kombine mesh filtrasyon
● Verimli elektrikli ısıtma sistemi, ısıtma üniformitesi, daha az güç tüketimi, güvenli ve güvenilir.
● Çift kızılötesi sıvı seviye sensörü, makine çalışmasını kolay ve güvenli bir şekilde sağlamak için basınç koruyucu sistem.
● Yağ pompası, ısıtıcı ve sıvı seviye sensörünü bağlayan kilitli koruma sistemini, boş kalmadan, boş pompalamadan, yağ sızıntısından ve elektrik kaçağından kaçınmayı kabul eder. Herhangi bir arıza varsa, makine otomatik olarak kapanacaktır.
● HZ yalıtım yağı rejenerasyon cihazı ile çalışmak (asit, oksit, serbest karbonun giderilmesi) ve düşük dielektrik kaybının giderilmesi, işlem görmüş yağın daha fazla kirlilik yaratması.
SVP20 makinesi için:
Bu PLC ve dokunmatik ekran kontrol paneli ile SVP20 modelinin otomatik tip makinedir, 20L / dakika (1200L / saat) trafo yağını işleyebilir, Avrupa ünlü marka pompalarını müşteri olarak temin edebiliriz. Bu çeşitli SVP20 sıcak satış tipi trafo yağ temizleyici çoğunlukla çeşitli santral, elektrik santrali, elektrik fabrikası, demiryolu, petrokimya güç trafo vb.
Teknik şartname :
|model||SVP20|
|Kapasite (L / dk)||20|
|Vakum seviyesi||-0.06 ～ -0.095 Mpa|
|Çalışma basıncı||M 0.4 Mpa|
|Sıcaklık aralığı||20 ～ 80 ℃|
|Filtreleme hassasiyeti||Mic1 mikron|
|Sürekli çalışma||H200 saat|
|Çalışan hata yok||≥5000 sa|
|Güç kaynağı||380V, 50HZ, 3PH (veya Özelleştirilmiş)|
|Çalışma gürültüsü||65 dB|
|Isıtma gücü (kw)||15|
|Toplam güç (kw)||16.8|
|Giriş / çıkış (mm)||32|
|Ağırlık (kg)||250|
boyut
(Mm)
|L||1130|
|W||800|
|'H||1220|
Saflaştırılmış Petrol Endeksi :
|Arıza gerilimi||K 65KV|
|Su içeriği||Pp 5ppm|
|Gaz içeriği||≤% 0,1|
|Filtreleme parçacıkları||≥% 99,5|
|Parçacıklar boyutu||Mic 1 mikron|
|Temizlik||6. Sınıf (NAS)|
|Rejenerasyon cihazı ile aşağıdaki gibi dizin işleme (müşterinin tercihi)|
|Asit değeri||≤ 0,03 mgKOH / g|
|Su çözünürlüğü||≥ 5.4 PH|
|Parlama noktası (yakın fincan)||≥ 135 ° C|
|Dielektrik faktör kaybı||tgδ (% 90)% ≤ 0,005|
1. Otomatik İzolasyon Yağı Nem Test Cihazı EE36
2. Otomatik Yalıtım Yağı Dielektrik Dayanım Test Cihazı ZJY
3. Tam Otomatik Yüzey / Arayüz Gerginlik Test Cihazı ZJY807
İlgili kişi: Kevin
Tel: +8613271950045