Isıtma radyatörünün doğru bağlantısı nedir? Özel konutlarda ve şehir apartmanlarında kullanılan bağlantı şemalarını ve bu amaçla kullanılan boru ve ek parçaları, boru ve bağlantı elemanlarını analiz edeceğiz. Ayrıca, ısıtma sisteminin tasarımı ve kurulumunda hangi hataların yapılacağını da öğreneceğiz.
Devre Anahatları
Bir apartman dairesinde, bir bütün olarak ısıtma sisteminin düzeni veya bireysel döngü, çabalarımıza bağlı değilse, özel bir evde devre sıfırdan tasarlanmıştır.
Temel olarak iki farklı şema vardır:
- Tek boru, Isıtılan binanın etrafındaki tek şişeyi temsil etmektedir. Isıtma cihazları şişeye paralel olarak çöküyor.
Not: Pillerin pratik ve tutarlı şekilde takılması; cihazların bağımsız şekilde ayarlanmasına izin vermediğinden rahatsızlık vericidir.
- İkiz-Tüp - bağımsız besleme ve ters şişeleme. Her radyatör, aralarında bir köprü görevi görür.
Tek boru şeması avantajları düşük maliyetli, kurulum kolaylığı ve olağanüstü hata toleransıdır. Dezavantajlar - ilk ve son ısıtma tertibatı arasındaki sıcaklıkta önemli bir değişimin yanı sıra yüksek açıklıkların ve panoramik pencerelerin varlığında evin çevresi etrafındaki döşeme zorluğu.
İki borulu şema bu eksikliklerden yoksundur, ancak belirli koşullar altında işletme sahibi için çok daha ciddi sorunlar yaratabilir. Kazana en yakın aküler, uzak cihazlarda dolaşımı yavaşlatan şişeleme arasındaki farkı söndürür. Bu nedenle, iki borulu sistem zorunlu dengelemeyi gerektirir - besleme hatlarını daraltma ve ısı dengeleme için çıktılarını ayarlama.
Bu problem, birbirine bağlı iki borulu sistemde - Tichelman devresinde, tüm eşitlikleri eşit uzunlukta olmak üzere - zarif bir şekilde yönetilir.
Radyatörler takın
Radyatörlerin şişeleme ve yükselticilere bağlanma yolları neler olabilir?
|isim||tanım||Özel özellikler|
|Yan tek taraflı||Yolcular ısıtıcının bir tarafında üst ve alt başlıklara bağlanır||Az sayıda bölüm ile maksimum ısı transferi sağlar. Kesitlerin sayısı ondan fazla olduğunda, radyatörün borulardan en uzak kenarı soğumaktadır. Aşırı bölümlerde zamanla silt biriktirir|
|Alttan aşağı||Her iki alt manifold fişine bağlanır||Cihazın ısı çıkışı, üst kolektördeki yavaş sirkülasyon nedeniyle biraz azalır. Radyatör kızarma gerektirmez: bölümler silt değil|
|diyagonal||Yolvericiler radyatörün bir tarafında üst stopere ve diğerinde ise alt kısma bağlanır.||Radyatörün herhangi bir uzunluğunda ısı transferi maksimumdur. Bölümlerin alt kısmı sağır bir alt mantarın kenarından silidir|
Lütfen dikkat: kapalı otonom bir ısıtma sisteminde, akülü piller sorununu unutabilirsiniz. Soğutucudaki az miktarda askıda katı madde, çamur deposunda hızla toplanır ve gelecekte herhangi bir soruna yol açmaz. Buna göre, maksimum ısı transferini sağlayacak radyatörlerin bağlantı türlerini seçmek mantıklıdır.
hatalar
Kalorifer radyatörlerinin yanlış bağlanması, DH sisteminin arızasına, otonom bir devreye yol açabilir veya cihazın ısı transferini ciddi şekilde azaltabilir.
Pilleri takarken ne gibi hatalar yapabilirim?
- Radyatörünüzü, besleme ve ters yükselticiler arasına, tepeden başka herhangi bir zemine sokun, komşularınızın yükseltici üzerinde donmasını sağlayın. Soğutma sıvısı küçük halka boyunca akacaktır - piliniz üzerinden, ancak doğaçlama jumper'ın üzerindeki tüm cihazların ısı transferi keskin bir şekilde düşer.
- Radyatörü, vanaların veya jiklenmelerin önünde bir bağlantı kablosu olmadan astar üzerindeki herhangi bir durdurma veya kısma valfleri ile yerleştirin. Bu durumda, engellenen horoz tüm yükselticide dolaşımı durduracaktır.
- Çok bölümlü bir radyatörün yanal bağlantısı, daha önce bahsedildiği gibi, aşırı bölümlerin ısı transferinde bir düşüşe neden olacaktır.
- Isıtma radyatörlerinin, azaltılmış çaplı bir besleme borusuyla bağlantısı, termal güçte nominal olana göre bir düşüşe neden olacaktır. Norm, daha fazla sayıda bölüme sahip yedi ile DNU20 (3/4 inç) arasındaki bölümlerin sayısı ile bir DU15 (1/2 inç) borusudur.
Malzeme seçimi
Borular, bataryalar ve armatürlerin seçimi, ısıtma sisteminin verimliliğini ve güvenliğini en az tasarım kadar etkiler. Farklı durumlarda hangi malzemeler tercih edilmelidir?
Merkezi ısıtma
Merkezi ısıtma istasyonunun işletme parametreleri (4-6 kgf / cm2, 40-95 C) herhangi bir modern boru, akü ve bağlantı parçasının kullanılmasına izin verir gibi görünmektedir.
Ancak, uygulama, bazı türlerini reddetmenin daha iyi olduğunu göstermektedir:
- Soğutma sıvısının sıcaklığının hesaplanan değeri genellikle şiddetli donlarda aşılır. Dairelerde soğukta kitle şikayetleri olduğunda, nozulsuz asansör düğümleri çalışması bazen boğuk boğazla uygulanır. Bu modda, piller 130 - 140 C'ye kadar ısınabilir.
- Bir çilingir veya bozulmanın yetersizliği nedeniyle herhangi bir vana ve bağlantı elemanının aniden kapanması, 20-25 atmosferdeki basınca kısa süreli bir artışla birlikte bir hidrolik şoka yol açacaktır.
Merkezi ısıtma istasyonu için ekipman seçimine damgasını vuran acil durumların olasılığıdır.
borular
Gömleklerin montajı için kullanılabilir:
- Kaynaklı eklemlerdeki çelik VGP (su ve gaz) borusu;
- Galvanizli VGP boru dişli. Kaynak dikişleri korozyon önleyici kaplama için kontrendikedir: yüksek sıcaklıklarda çinko yanar;
- Sıkıştırma parçaları üzerinde oluklu paslanmaz boru.
Son seçenek caziptir çünkü basit bir aletle kolayca kendi elinizle monte edilir - bir çift anahtar. Oluklu borunun 1/2 inç çapındaki fiyatı metre başına yaklaşık 200 ruble.
radyatörler
DH sistemlerinde kullanılır:
- Isı transferini artıran kanatlı bir boru serisini temsil eden konvektörler;
- Bimetalik radyatörler. Çelik çekirdek, 25 - 40 kgf / cm2'ye kadar basınç dalgalanmalarına karşı dirençli hale getirir;
- Estetiğin belirleyici bir rol oynamadıkları mekânlarda, ev yapımı tüm kaynaklı borulu radyatörlerin (yazmaçlar) kurulumu yapılır. Kural olarak, çelik radyatörlerin bağlantısı, kaynaklı ek yerlerinde siyah bir çelik boru ile gerçekleştirilir.
Bağımsız ısıtma
borular
Otonom devrelerin tamamen kontrol edilen parametreleri, içinde ucuz ve dayanıklı polipropilen ve metal-plastik borular kullanılmasına izin verir.
Birkaç incelik, kurulumlarıyla ilişkilendirilir:
- Metal-plastik için, sıkıştırma derzleri tercih edilmez, fakat çoklu ısıtma ve soğutma döngülerini daha iyi tolere eden pres parçaları;
- Polipropilen için, ısıtıldığında boruların uzamasını azaltan takviye istenir.
radyatörler
Burada her şey basit: bizim tercihimiz ucuz, estetik ve yüksek ısı dağılımı alüminyum aküler.
Bağlantı Parçaları ve Ek Parçaları
Isıtıcıyı vinçlere ve borulara bağlamak için, son yıllarda Amerikan kadınları yaygın olarak kullanılmaktadır - bağlantıyı hızlı bir şekilde serbest bırakmayı mümkün kılan bir başlık somununa sahiptir.
Düzenleme ve kapatma vanaları kullanılabilir:
- Küresel vanalar;
- Manuel modda ısı transferini düzenleyen konik musluklar (bobinler);
- Termal kafalara sahip termostatik vanalar, verilen bir hava sıcaklığının otomatik olarak bakımını sağlar.
Apartman binalarının üst katlarında ve üst radyatör manifoldunun ayrı bir ilmek döngüsünün en üst noktası olduğu durumlarda, radyatör tapası hava tahliyeleri için karmaşık olmayan bir cihaz olan bir Mayevsky vinci ile donatılmıştır.
Sonuç
Kablolama şemaları ve ısıtma sistemlerinde kullanılan malzemelerin gözden geçirilmesinin, okuyucunun kendi onarımını veya yapımını planlarken doğru kararı vermesine yardımcı olmasını umuyoruz. Bu makaledeki video ek tematik bilgiler sunmaktadır. İyi şanslar!