Arkadaşlar bunlar teknik şartnamelerde varolan şeyler. Biraz kitap karıştıralım lütfen. Şimdi size İGDAŞ ın teknik şartnamesi sayfa 41 ,42 den alıntı yaparak cevap vereceğim. Ancak bu her zaman alışkanlık yapmasın biraz araştırın lütfen.
İnsan ve araç trafiğinin olmadığı yerlerde hermetik cihazların duman çıkış ağız ekseni en az 300 mm olabilir. Bu ağız paslanmaz veya galvaniz çelik tel kafes ile de korunmalıdır.
Yarı bodrum katlarda C tipi cihazların herbirinin yanma havası ve atık gaz boru hatları kendine ait kanallara (kuranglez) açılıyorsa tesis edilebilir. Bu kanalların kesitleri en az
olmalıdır. Bu kanallara açılan havalandırma menfezi veya pencere olmamalıdır.
Ayrıca bu cihazların pencere alt kenarından mesafesi en az 300 mm olmalıdır.