KALORİMETRE
Lifos 20 ISI SAYACI
TS EN1434 standartlarına uygun olarak 2004/22/EC + 2009/137/EC MID (Ölçü Aletleri Yönetmeliği)'ye uygun üretim tesislerimizde üretilen MULTI-JET (Çok Huzmeli) akış teknolojisiyle hassas ölçüm yapan, CE belgeli ve 2 yıl garantili, yerli bir üründür.
Lifos Kalorimetre, merkezi ısıtma sistemlerinde, ısı giderlerinin adaletli bir şekilde paylaşımını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Daireye giden kalorifer suyunun debisini ve sıcaklığını ölçerek dairede kullanılan enerjiyi hesaplar.
KALORİMETRE (ISI SAYACI)
Isıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen ısı miktarının ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Merkezi ısıtma sistemine sahip, tesisat yapısı kolektörlü (mobil) sistemlerde kullanılır.
Isı sayacı, harici ve dâhili (kompakt sayaçlarda gövde üzerindedir) sıcaklık sensorları ile gidiş sıcaklığını ve dönüş sıcaklığını ölçerek arasındaki farkı hesaplar. Aynı zamanda geçen debiyi de anlık olarak ölçerek tüketilen enerjiyi bulur.
Isı sayaçları üç ana bileşenden oluşur.
Debimetre: Dairenin radyatörlerinde dolaşan ısıtma suyu miktarını ölçer.
Sıcaklık Sensor Çifti: Isıtma suyunun daireye girmeden önceki sıcaklık değerini ve radyatörlerde dolaştıktan sonra daireden çıkış sıcaklık değerini ölçer.
Hesaplama Ünitesi: Tüketilen ısı miktarını hesaplar ve geçmiş dönem tüketim miktarlarını hafızasında saklar.
ISI SAYACI GENEL ÇALIŞMA PRENSİBİ
Merkezi kalorifer sisteminde ısı dairelere sıcak su ile taşınır. Gidişle dönüş suyu arasındaki sıcaklık farkı ve suyun debisi ölçülerek ısı miktarı hesaplanır. Hesaplanan ısı tüketiciye gösterilir.
Lifos-20 TEKNİK BİLGİLERİ
BOYUTLARI
Model Lifos-20
Uzunluk (L) (mm) 110/130
Yükseklik (H) (mm) 120
Genişlik (W) (mm) 70
Boru çapı (DN) (mm) 20
Sensor Kablosu Uzunluğu (m) 1,5
Ağırlık (g) 990
Bağlantı 110mm
G1"B
G3/4"B
Rakorlu
130mm
G1"B
BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ
PERFORMANS VERİLERİ
MULTI-JET (Çok Huzmeli) Debimetre.
Düşük debilerde ölçüm yapabilme özelliği,
Debi ölçüm aralığı;
minimum debi (qi) 0,05 m3/h,
nominal debi (qp) 2.5 m3/h,
maksimum debi (qs) 5 m3/h
Lineer sıcaklık ölçümü yapabilen PT500/PT1000 sıcaklık sensoru çiftine sahiptir.
min = 3K
Hesaplama yapılmaya başlanan minimum sıcaklık farkı 0,25°C,
Ölçüm yapabildiği sıcaklık aralığı 5-90°C
Maksimum uygulanabilir basınç (MAP) 16 bar
Manyetik olmayan teknolojiye sahiptir, emniyetlidir. Dışarıdan müdahale edilemez.
Metrolojik özellik;
TS EN 1434 standartlarına uygundur.
2004/22/EC+2009/137/EC MID'e göre üretilir ve son kullanıcıya sunulur.
OIML D11
OIML R 75-1
OIML R 75-2
Hassaslık sınıfı 3
Koruma sınıfı IP54
Haberleşme;
Standart olarak optik arayüz,
Opsiyonel olarak M-Bus veya RF
Düşük enerji tüketimi ile 10 yıla kadar pil ömrü.
2 adet 1/2 AA 3,6 V Lityum pil.
Son 12 aya ait bilgiler hafızasında saklanır.
350° döndürülebilir ve öne eğimli LCD ekranıyla, kolay değer okuma imkânı sağlar.
Hesaplama Ünitesi
Gidişle dönüş suyu arasındaki sıcaklık farkı ve suyun debisi ölçülerek ısı miktarı hesaplama ünitesi aracılığıyla belirlenir. Tüketilen ısı, kWh cinsinden hesaplanır ve LCD ekranda gösterilir. Kalorimetrenin üzerindeki düğmeye basılarak tüm kullanıcı bilgilerine ulaşılabilir. Aynı zamanda kullanım bilgileri optik port üzerinden alınabilir. Silinmez hafızasında son 12 aya ait bilgiler saklanır.
Hesaplama ünitesi;
Standart olarak;
Optik arayüz,
Basamaklı sıvı kristal ekran (LCD)
Opsiyonel olarak;
M-Bus veya RF protokolü desteği
içerir.
Hesaplama ünitesinin 3 ekran döngüsü vardır.
Ana döngü
İstatistikler döngüsü
Teknik döngü
Bütün verilere cihazın üst kısmında bulunan düğme yardımıyla erişilebilir. Düğmeye kısa süreli basılarak seçilen döngü içindeki verilere, sırayla, erişilebilir. Döngüyü değiştirmek için düğmeye 4s süreyle basılı tutulur. Üç dakika süresince düğmeye basılmazsa otomatik olarak ana döngüye dönülür.
HESAPLAYICI BİRİM İÇİNDEKİ DÖNGÜLER
Sıcaklık Sensor Çifti
Tip DIN EN60751'e uygun. Kablo Uzunluğu (L) 1.5 m Standart, 3 m Opsiyonel
Haberleşme 2 telli kablo, tümleşik Maksimum Sıcaklık 150°C
Bağlantı Şekli M10/1x27.5mm, EN1434'e uygun. Sensor Kovan Çapı 5 mm
Paket İçeriği
Standart
Lifos-20 Isı Sayacı, 1 adet.
Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı,
Klingrit Conta, 2 adet.
Sensor Rekoru, 1 adet
O-Ring Conta (3,66x2,40), 1 adet
Opsiyonel
1" filtre,
1" sensor bağlantı manşonu,
1" sensor çıkışlı küresel vana
Lifos-20 ISI SAYACI MONTAJI
Isıtma/soğutma hattı kolon kesme vanası ile daire giriş kolektörü arasına, T parçası ve sıcaklık sensor kovanı montaj edilir veya kolon kesme vanası yerine, özel tip sıcaklık sensor girişli küresel vana kullanılır.
Isı sayacı montajı, sayaç montajı ve sıcaklık sensoru montajından oluşur. Sayaç hem akış hem de dönüş yönünde monte edilebilir. Aksi belirtilmemişse cihazın soğuk su akışı olan tarafa monte edilmesi öngörüldüğünden soğuk su sıcaklığını ölçen sensor gövde üzerine monte edilmiş durumdadır. Sıcak su sıcaklığını ölçen sensor, sıcaklık sensor girişli küresel vana ile ya da sensor kovanı monte edilmiş T parçasıyla sıcak su akışı olan tarafa monte edilir. Kırmızı etiketli sensor, sıcak su; mavi etiketli sensor, soğuk su sıcaklığını ölçer. Sensor bağlantı adaptörleri M10/1 dış dişlidir.
Eğer cihaz M-BUS sistemine sahipse, cihaz montajından sonra 2x0,5mm2'lik kablo ile tüm sayaçlar tek hat üzerinde birleştirilir. Sayaçlar tek kablo üzerine paralel olarak bağlanır. Kablo sisteminde polarite yoktur.
Montaj Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Isıtma/soğutma suyunun akış yönü, sayaç gövdesinde bir OK ile gösterilmiştir. Akış yönüne uygun monte edilmelidir.
Isı sayacı ve sıcaklık sensor çifti aynı ısıtma/soğutma devresinde bulunmalıdır.
Isı sayacı yatay veya dikey montaj edilebilir.
Tesisatta ısı sayacının girişinde pislik tutucu kullanılmalıdır.
Isı sayacının kontrol ve değişimlerinin tesisatı boşaltmadan kolayca yapılabilmesi için sayaçtan önce ve sonra bir vana kullanılmalıdır.
Montaj sırasında sadece yeni contalar kullanılmalıdır.
Sıcaklık sensor çifti akış ve dönüş hattında doğru yerlere monte edilmelidir. Kırmızı etiketli sensor, sıcak tarafa takılmalıdır.
Tesisatta hava ayırıcısı kullanılmalıdır.
Isı sayacı, tesisatta kaynak işleri bittikten sonra takılmalıdır.
Sensor kabloları uzatılmamalı, kısaltılmamalı ya da soyulmamalıdır.