Peteklerin ust kismi sicak alt kisimlari buz gibi neden boyledir alt kismininda sicak olmasi icin ne yapmak gerekir
içini temizletmeniz gerek sanırım gaz ile ilgiili olabilir
Havasının alınması lazım
O islemi nasil yapicaz
https://www.youtube.com/watch?v=TJSeWMyIlGg burdan izleyebilirsin arakdaşım
Videoda alt ısınmıyorsa temizlik yapılmalı gibi bir şey demiş yalnız bilemedim
pek bilgili değilim; havasını almayı denesene
hava vardır
Havasını alacaksın tornavida veya aça agi olur sok deliğine çevir su çıkacaktır. Korkma su gelince işlem tamam
tortu birikmiştir
Köşesinde havasını almak için yeri var. Onun anahtarını yavaşça açıp içindeki suyu boşaltmanız lazım.
Havasını alman lazım peteklerın kosesınde yuvarlak anahtar gırıs yerı var oradan havasını alman lazım
Havasını alırken küçük bir kova bulundur, su akışı olursa içerisi batmasın. Tecrübe ile sabittir.
Kombiye giden ve kombiden gelen su borularının orada filtreler var onların temizlenmesi lazım
Havasının alınması gerek
Öncelikle havasını al sonrada evdeki 2 yada 3 peteği kapalı duruma getir ve diğer Petek lerin ısınmasına bak 2 si 3 u kapalıyken diğerleri normale döndüyse pompada sorun var demektir servis gerekebilir
Sadece havasının alınması ile alakalı bir durum olmayabilir. Peteklerde ters bağlantı yapılmış olabilir. Birde oeteğin üstü altına göre daha sıcak olur diyorlar. Ustanın bana dediği budur. Bu şikayetten dolay yaklaşık 1 aydır usta ile görüşmekteyim.
radyatörün vanasının oldugu taraf değilde diğer tarafında genelde düz tornavida ile müdehale edilebilen ufak sarı vida var onu saat yönünün tersine çevir az birşey tıss sesi geliyorsa bekle biraz dolu dolu su akmaya başladığında kapat sonra bütün radyatörlerde bunu tekrarla sonra en baştan bir tur daha geç sorun çözülecektir.
Bina yeni yapim bu arada bununla alakali bi sorun olabilirmi
bina yeni radyatörlere de yeni su basılmıştır dediğimi yapabilirseniz sorun gidicektir % 90
video çekeyimmi ?
Tamamdir sabah yapmam daha uygun olur. Bu islemi yaparken kombi acik mi olucak
açık olsun su basıncının 2 bar civarı olmasına da dikkat edin
Yeni bağlandıysa, gizli vanaları açmayı unutmuşlardır. Bağlayan şirketi aramalısın.
Çok mantıklı bir yanıt Bu arkadaşı dinleyin.
Peteklerin içini temizletmeyin sakın, havasını almanız lazım, servislerinde hava alacak aparat vardır.. Peteklerin yanlarında olan aparat uygun bir giriş var hafif cevirdiginizde önce az su gelir sonra çok gelir, havası alınmış olur ama kombi su ayarını da kontrol edin
Havası al ancak büyük ihtimalle düzelmeyecek, çünkü asıl problem peteklerin alt kızmında biriken pisliktir. Su kolay uolu tercih ettiği için alt kısımlara hiç uğramadan öylece devam eder. Temizlemek zahmetli iştir. Tekbaşına yapamazsın en az iki kişi gerekir. Kimyasallar ile temizlik tavsiye edilmez
Merkezi ısıtma mi var kombi mi yoksa katiyakit mi
Kombi
Peteklerin havasını almanız gerek basit bir işlem eli yatkın bir arkadaşınız varsa halleder
havasini allll
Temizlik şart.
Bakım zamanı gelmiş
Havasını al önce aç vanayı su gelene kadar tıss eder yine çözülmüyorsa sorun Petek sökülüp içindeki suyu boşaltıp tekrar takmak icap ediyor
Suyu boşaltmakla tıkanıklık gitmez. İlaçlı suyla basınçlı yıkama gerekiyor havayla geçmezse.
Orayı atlamışım süleyman kardeşime kayılıyorum peteği sökmekteki amaç içini temizlemek iyi temizleyip takmak lazım
Peteğin bile havası var arkadaş
iki ucu arasına basınçlı su yada çözücü sıvı ile içindeki tortu temizlenmeli, bu işi yapan kişiler var araştır.
Cogu kişi hava demiz ama hava ile ilgisi yok. Hava olmasi durumunda petegin sagdan sola yarısı isinmaz (yada soldan sağa) Peteklerin alt kisminin isinmamasi sirkulasyon problemine isarettir, genelde kombinin altindaki filtre tikanmasi. Genelde ilk olarak kombiye uzak peteklerde baslar, tikanma arttikca diğerlerinde de ayni sorun baslar. Kombi servisini çağırın, filtreyi temizlettirin. Yeterli olur
Süperman
Ben tesisata su girişini kaptıp tüm peteklerin altlarındaki tıpaları çıkarıp suları boşaltmıştım ama çok uzun sürde ve çok kirli bir olay firmalar otomatik makine ile gelip hallediyorlarmış. Ayrıca arkadaşın dediği gibi kombinin tesista uzanan kısmındaki filtresini kontrol ettin kendi başınıza yapılacak ir iş değil en azından benim için öyleydi.
Yeni yaptırdım ama numaralarını almamışım içine ısıyı rahat dağıtacak bi sıvı sıkıyolar, inanılmaz memnunum baya arttı performansı, daha da soğumadan havalar hemen yaptır. Kampanya vardı 150tl ye bakım dahil tüm petekleri temizlediler
Isı her zaman yukarı çıkar fizik
Özlem Evren bişey yapmana gerek yok yani o ısı yukarı çıkacakk başka yolu yok
Özlem Evren şaka yapmıştım hallettiysen sorun yok
Özlem Evren ahahaha bakmadım sen değilmiydin on
Bizim de aynıydı, kombiden çıkan borular ters bağlanmış, onu düzelttik. Ayrıca basınçlı su ve ilaçlarla ustaya temizlettirdik. Ev sıcacık şuan.
Şimdi biz öğrenciyiz para varmı bu işte
Bi 250 lira hibeledik
petegin üstü ile alti hic bi zaman esit olmaz 20 derecelik bi fark olabilir max. Bu sekilde tasarlanmistir radyatörler ama sagdan sola dogru ya da tam tersi bi soguma durumu varsa tikaniklikla ilgili olabilir. Ek olarak tesisatinizi kimyasalla yikatmayin !
havasını almayı denedin mi beli hava yapmıştır ?
Sonuna kadar aç kombiyi test et, kombi kapasitesi yetersiz kalıyor olabilir.
bu gayet dogal bir olay soguk hava molekulleri yercekimine sicak hava molekullerine gore daha az dayaniklidir bunu bakimla ya da temizlikle cozemezsiniz bu fiziksel olarak cok dogal bir durum endiselencek birsey yok
yanılıyorsun lütfen insanları yanlış bilgilendirme ..
ok
Arkadas gayet dogru söylemiş neresinde yanılmış
olabilir ya bilemeyebilir insan birseyi merak ediyorsa arastiricak yoksa bilemez
Üst sıcak alt soğuk diyor. Tekrar bir düşünün.
Havasini al almadiysan benimkinin hertarafi soguktu havayi almaya baslayinca once ustu isindi sonra alti o mantik heralde
Havasını aldığın zamazingoyu aç 10-15 dakika yaklaşık 1, 1.5 litre su aksın kombiyi de sonuna kadar aç alt taraflar ısınana kadar su boşalsın petekten. Daha kombinin basıncı azalıcak kombiye su bas. Eğer peteğin içi çok kötü durumda değilse ısınır bütün petek.
Havasını al. Sıcak su heryere dağılırsa ısınır. Hala ısımıyosa temizlettir.
Hava yapmıştır.. Peteğin köşesinde hava alma düğmesi var purjör (havaa alma aparatı) al bir kova ile kombi kapalıyken düğmeyi purjör ile çevirerek suyunu akıt ve havayı almış olursun.. Çok yavaşça yapman gerekiyor bu işlemi.. Hadi kolay gele
Havasını al havasını
Az poh pohlayın beni çekilin ben geldim yukarda bazı arkadaşlar sonucu vermiş ama bende araya girip ben biliyorum havası atacağım teknisyen olmam burda işe yarayacak deseler inanmazdım çözüm 1 (düşük olasılık) kombi filtreleri dolmuştur değilse çözüm 2 kesin sonuç petek temizliği hiç yapılmasıyla kesin yaptırın sonuca inanamayacaksın Not: Reklam için yazmadım ben temizlik yapmıyorum onunda ustasını bulun
Bizim evde öyle bi sıkıntı vardı arkadaşı getirdim petekleri temizleyip ilaçladı öyle bi sorun yok artık