Hava çeşitleri;
- Su yüzeyindeki hava => Direkt ilk dolumla atılan havadır.
- Mikro hava kabarcıkları => 0,05 mm – 0,01 mm büyüklüğünde olup su ile beraber sistemde dolaşır.
- Çözünmüş hava => Su içindeki çözünmüş havadır. Bu hava, su moleküllerinin etrafındaki boşlukta çözünür. Bu boşluk moleküllerin hareketi ile orantılı büyüklüktedir. Havanın açığa çıkması için enerji verilmelidir.
Tesisat suyunun içinde eriyik halde bulunan hava ve gazlar su sıcaklığının artmasıyla gaz haline geçerek, suyla birlikte dolaşıma başlar. Bu, tesisattaki metal malzemelerde korozyona sebep olduğu gibi, ses, dolaşım bozuklukları, pompalarda kavitasyon, radyatörlerin hava yapması nedeniyle ısınamama sorunlarını da beraberinde getirir. Tesisattaki %2 oranındaki havanın pompa verimini %50 oranında düşürdüğü pompa üreticileri tarafından açıklanmaktadır. Özellikle oksijen bariyeri olmayan, plastik boru kullanılan radyatör ve yerden ısıtma tesisatlarında sisteme sürekli hava girişi olduğundan bu sorun daha da büyür. Bu problemleri önlemek için tesisatta hava ayırıcılar kullanılır.