İkincisi, 50 yıllık evimdeki tüm tavan vantilatörlerini ve ebeveyn yatak odasını / banyoyu idare eden 20 amperlik sigortadaki vidaydı.
Sigortanın değiştirilmesi şiddetli bir patlamaya neden olur.
Her şeyi kapatmaya çalıştım, ancak hayranların (orijinal avcılar) kapalı olup olmadıklarını söylemek zor.
Dijital bir multimetrem var ve sigorta kontaklarında 120V gösteriyor.
Her bir tavan fanının bağlantısını kesmeyi, sigortanın hala yanıyor mu diye bakmayı ve eğer değilse, onları birer birer yeniden bağlamayı planlıyorum.
Sorum - bu sorunu teşhis etmek için atmam gereken başka adımlar var mı?
teşekkürler
Teşekkürler Hollywood, ama tüm fan kablolarını (en azından çekme anahtarlarından) çıkardım ve hala kısa devre var.
Şimdi tüm prizleri ve duvar anahtarlarını sökmeye başladım.
Bunu teşhis etmenin daha iyi bir yolu yok mu?
Tekrar teşekkürler.
Devredeki şeylerin sırasını biliyorsanız, devreyi ortasından kırarak en verimli olabilirsiniz. Sonra o kısmı ikiye bölün, vb. Sorunun kaynağı tam olarak belirlenene kadar.
Eğer hala fan motorları bağlıysa ve anahtarları açıksa, hollywood yöntemini kullanarak gerçekten doğrudan bir kısa devre olup olmadığını belirleyemezsiniz. Motorların bağlantısı kesilmemişse, çoklu test cihazınız motor bobini üzerinden sürekliliği okuyacaktır. Ancak tüm motorları devreden ayırdıysanız gayet iyi çalışacaktır.
Önce tüm fanların bağlantısını kestim (fan anahtarlarındaki örgüleri çözdüm).
Aynı devredeki bir çıkışı kısa devre yaparak hala kısa - 3.5 ohm'a sahiptim.
Bu yüzden çıkışları ve anahtarları parçaladım ve kısa devre orada değil gibi görünüyor (bağlantılarını kestim).
Şimdi fanlar, siyah beyaz kablolarda aynı 3.5 ohm'u gösteriyor.
Kulağa aptalca gelse de, fanları teker teker indirmeyi düşünüyorum, çünkü nasıl bağlandıklarını bilmiyorum - anahtara giden büyük çaplı kablolar yok. Bir yere gitmeleri gerekiyor...
Hayranları 40-50 yaşındaki Hunter Originals.
Henüz kutudaki sigorta bloğunu çıkarmadım, ancak kapakları çıkardım ve kutuda her şey yolunda görünüyor.
Bir sonraki mantıklı adım bu mu ve/veya ağır katı bakır teller fana nereye bağlanır?
Daha ağır bakır tel, bir elektrik kutusuna monte edilmeleri şartıyla, fanın üzerindeki tavandaki elektrik kutusundadır. Tavan kirişine bir kanca kullanılarak monte edilen birçok tavan vantilatörüne rastladım ve bağlantılar, tavan arasındaki vantilatöre örgülü olarak bağlandı. Bir senaryoda, bu şekilde monte edilmiş bir fan vardı, bu da bağlantı kopana kadar kabloları bükerek kancaya dönüyordu. Bu bir olasılık olabilir. Tavan arasına erişimin varsa, şortunu orada aramaya başlarım. iyi şanslar.
Işıkları doğru şekilde bağlamadan bir Hunter fanı satın aldım, orijinal olarak çalışıyordu ve odaya bir kahve yaptım ve odaya geri yürüdüm ve duman üfledi
Evimdeki tüm gücü kapattı
Bakmak için kaldırdım
Herhangi bir hasar bulamadım, bu yüzden yeniden bağladım ve aynı şeyi tekrar vurdum
kandırıldığına inanıyorum
Bu yüzden senin de beceriksiz bir hayranın olduğuna inanıyorum.
yanmış motor
Yenisini koymaktan başka yapacak bir şey yok