DV POWER DEM Serisi – Trafo Demagnetizer


Ürün Açıklaması:
Sargı direnci ölçümü gibi bir DC akım testinden sonra cihaz transformatörünün manyetik çekirdeği mıknatıslanabilir (kalan manyetizma). Yanlış tanılama, bir transformatör üzerinde yanlış ölçümler, bir güç transformatörünün başlangıcında ani akım veya mıknatıslı CT çekirdeklerinden dolayı koruyucu rölelerin yanlış çalışması gibi çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu potansiyel sorun kaynağını ortadan kaldırmanın en iyi yolu, güç veya cihaz trafosunda manyetiklik giderici kullanmaktır. DEM60C, üç fazlı transformatör manyetikliği giderme işlemini gerçekleştiren tam otomatik bir test cihazıdır. Transformatör manyetik çekirdek manyetikliği giderilmesi, büyüklüğü sıfıra düşürülen AC akımının uygulanmasını gerektirir. DEM60C, bu AC akımını kontrollü bir DC akımının polaritesini dahili olarak değiştirerek sağlar. Manyetikliği giderme işlemi sırasında, cihaz özel bir algoritmayı takiben akımı her adım için azalan büyüklükte sağlar. Tek fazlı ve üç fazlı güç transformatörlerinin manyetikliğini giderebilir. Enstrüman manyetikliği giderilecek bir güç transformatörünün üç fazına da birincil veya ikincil tarafta bağlanabilir. Bir kullanıcı farklı tipteki transformatörler için spesifik vektör diyagramları seçerse, DEM60C, test uçlarını değiştirmeden her bir transformatör tipi (yani tek faz, delta, wye / star, zig-zag) için spesifik bir manyetik alandan arındırma prosedürü uygulayacaktır. DEM60C, güvenli ve verimli güç transformatörünün manyetikliğini giderme sağlar. Cihaz, akımın enjeksiyonunu ve endüktanstan boşaltma enerjisini otomatik olarak düzenler. Operasyon sırasında ve sonrasında, bir göstergeye sahip kendinden güvenli bir deşarj devresi depolanan manyetik enerjiyi hızla dağıtır. 60 A DC’ye kadar test akımları, en büyük güç transformatörlerinin bile etkin manyetikliğini giderir. Bir DV Win yazılımı kullanarak DEM60C’yi harici olarak kontrol etmek mümkündür.