Bir ev inşa ederken, ne kadar gerilim ve kaç faza ihtiyacınız olduğunu düşünmelisiniz. Özel sektörde 380V daha fazla önem kazanmaktadır.
Tüm işitmede bir cümle var - 220 voltluk bir voltaj, 1 faz ve 380 volt, 3 faz. Ama bunlar farklıdır, bu makaledeki evdeki elektrik tesisatının kendi kendini planlamasının avantajları ve dezavantajları nelerdir ve konuşur.
Tam bağlantı ihtiyacını tartışmadan önce, ve bu 380V ağ, 220V nereden geldiğini hatırlayalım. Sıfır aşamasında makalemizi çalıştırın, bu makale istisnasız tüm daireler için yararlıdır, ancak bugün özel bir ev için, 3 fazlı 380 volt elde etmek ve böyle bir ağın nasıl doğru bir şekilde bağlanacağı ile ilgili daha acil sorunlar. Bu sorular ve incelememizde dikkate alınız.
Özel bir evde neden 380 volta ihtiyaç duyulur?
İlk önce küçük bir benzetme. Söylesene, hangisi daha rahat ve hızlı? Çaydanlık dolduruluncaya kadar, üç sürahiden bir çaydanlık boşaltın, boşaltma sürecinde bunları değiştirin ya da üç sürahiden hemen dökün. Soru boş değil, çünkü ev ağı 380 volt 3 fazı ve standart 220V 2 fazı arasındaki ana fark bu.
Sürecin birkaç inceliği:
- 220V 2 fazlı bir şebekede, tüketici (düz) bir fazı ve nötr kabloyu alır. "Aşama çarpıklığı" nın telafisi, trafo merkezi trafiğinin bağırsaklarındaki dairenin dışında gerçekleşir. Tüketici, sadece trafo aşırı yüklendiğinde ve ışık yanıp sönmeye başladığında "çarpıklık" fark eder. Bu, komşunun güçlü bir cihaza dönmesi ve otomasyonun sözde farklılıkları "düzeltebilmesinin" durması halinde gerçekleşecektir. "Faz farkı";
- 380 voltluk bir şebekede, tüketici evin içinde yeniden dağıtılan tüm 3 aşamayı (küçük bir yerel tesisin enerji açısından büyük bir özel ev bile) alır ve bu ağ içinde bir "eğriltme fazı" yaratmak neredeyse imkansızdır. Bu mümkündür, ama çok denemek gereklidir;
- Özel köylerde 380 voltluk bir bağlantıya sahip olan yerel köy şebekeleri, herhangi bir apartman binasından çok daha az güçlü transformatörlere mal olmaktadır. Bazıları kişisel trafoları tercih etse de.
- Eğer özel evde ise, 380 volt seçtiyse, girdiyi doğru şekilde nasıl bağlayacağını bilerek, daha sonra kazaların çoğunda (hattın tamamen enerjisi kesilmeden), çalışma fazlarının voltajıyla kalacaktır (evet sadece 220V, ancak ışık olacaktır);
- Ev sahibi şebekenin neredeyse hiçbirinin 380 volt ve 3 fazdan oluştuğu, özel bir evde elektrik enerjisinin muhasebesinde enerji uzmanları ile herhangi bir anlaşmazlığı ve tüketilen güç için hesaplamalar yoktur.
Bu basit gerçekleri dikkatlice okursanız, başka makul bir soru var.
Dairelerde neden 220, 3 fazda 380 volt değil?
Bilgilerinizin sizi çok fazla şoke etmediğini umuyoruz. Gerçek şu ki, 380 volt için bir girdi yok, bu yüzden de nasıl bağlanacağı sorusu yok.
Buna inanmadın mı? Sonra açıklayacağız - 4 telli (3 fazlı) bir giriş var ve tek fazlı bir giriş var (2 telli). Ama! Özel bir evde 380 volt ve 3 fazlı bir bağlantı sağlayarak, ne alacaksınız? Doğru - her biri 220V için üç bağımsız çift. Confused?
Biraz elektrik fiziği alalım. Nobel Ödülü'nü taklit etmiyoruz, bir ev uygulamasında, TOE'yi, alternatif akımın bakış açısı açısından konuşmak için kullanmaya çalışacağız. Doğrusal gerilim olmadan yapamayız bile.
Yani, basit kelimelerle: doğrusal gerginlik, addan açıkça anlaşılan bir çizgidir, oysa değişken bir "rotasyon", yani bir dairedir.
Çizgi ile daire arasındaki ilişki trigonometrik ilişkiler ile oluşturulabilir. Gerilimin geometriyle ilgili olmamasına rağmen, tüm bağımlılıklar trigonometrik formüller tarafından iyi yansıtılmaktadır.
Çemberi döndürmek en kolay, üç noktaya itip, 120 derecelik bir açıda, dolayısıyla üç fazda. Çizginin uzunluğunun (kabaca) 3'ün karekökü (güncellenmiş, Pi'nin kökü doğru olmadı, 3'ün karekökü doğru) olduğu gibi, uzunluğunun uzunluğunun bağımlılığı gibi, yani yaklaşık 1.73. Başka bir deyişle, 220 voltluk üç fazlı bir şebekeyle, tüketiciden 127 alırız ve 380'de kullanıcı 220 volta sahip olur. Kalan stres standartları (GOST) da bu kurallara tabidir. Bu nedenle, elektrik mühendisliğinde trigonometrik formüllerin kullanımı yaygınlaşmıştır.
Şimdi altyazıya, ama önce biraz daha teori. Başlangıçta, üretim üç faz iletkeni (voltaj altında) verir ve dördüncüsü her üçü için ortak bir nötr teldir (bataryadaki benzer artı ve eksi). Gerilimler, voltaj arttıkça, iletim kaybı azaldıkça, büyük olabilir.
Voltajı azaltmak için, halka dağıtılan trafo trafoları kullanılır. Kaç tane? Doğru - 380 volt, 3 faz ve bu şekilde beslenenler artık sorun yaşamaz.
Yaklaşık 127, 220, 380 volt ve daha fazlası.
Soru şu ki, bu tür suşlar sıklıkla ağda bulunur mu? Bu konu ayrı bir bilimsel çalışmaya değer. Ama soruyla daha çok ilgileniyoruz, 380 volt kullanmak daha iyi olacağına ikna olduk, nasıl bağlanacağız? Basitçe, eğer teller hakkında konuşursak:
Enerji şebekesine özel bir evin herhangi bir bağlantısının enerji sektörü ile koordinasyon meselesi olduğunu ve ilk aşamada aşağıdakileri kabul etmeniz gerekecek:
- İzin verilen güç;
- Faz sayısı (örneğin 220 veya 380 volt);
- Açılış hattının tipi ve enerji muhasebesi cihazı (aşağıda bir yorum, cihazın nasıl seçileceği sorusu neden olmayacaktır);
- Muhasebe oranı (bu, özel evin kayıt aşamasına ve sayacın hesaba kattığı tarife sayısına bağlıdır - varsayılan gündüz ve gece);
- Ev elektrik şebekesinin yalıtım kalitesine bağlı olarak bağlantı şeması;
- Evinizin elektrik şebekesinin topraklanmasının güvenilirliği. Yazmış olduğumuz bir topraklama nasıl yapılır.
Şimdi stres konusu. 127 volt, standart bir akımda öldürmeyen en güvenli gerilimdir, ancak kurbanı sadece "sallar". Bu ağlardaki amperajı azaltmak için daha kalın teller kullanılır. Bir başka avantaj da, iki fazlı 220 voltluk bir jenerasyondan 127 volt çıkarılmasıdır.
Bazı ülkelerin enerjileri böyle çalışır, ancak bu bir otel temasıdır. Ve sayılardan bahsedersek, o zaman yukarıda bahsedilen aynı trigonometridir:
220 volt standart akım amperleriyle sınır "güvenli" bir voltajdır ve bu nedenle standart olarak kabul edilir.
Ağın ana dezavantajının 380 volt olduğunu ve bunun nasıl bağlanacağını gerçekten bilmediğini, ancak saf 3 faza getirdiğini umuyoruz. Böyle bir ağda bir elektrik çarpması meydana gelirse, devre kesiciler olsa bile, onu öldürebilir. Bu nedenle gerekli güvenlik önlemleri.
Özel bir evde 380 volt bağlarken birkaç kural
Her şeyden önce, güvenlik, elbette herşeyi kendisinin bağlaması için ona bağlı olmadı ve kablolama standartlara uygun.
Ve bu, önceki paragrafla çelişmiyor, aslında 380 volt'u özel bir evde birleştirmek, standart bir ev ağından çok daha sıkı güvenlik gereksinimleriyle birlikte geliyor. Uygulama, bu tür ev ağlarındaki yangınlarla ilgili problemlerin geleneksel elektrik şebekelerinden çok daha az olduğunu göstermiştir.
Ek olarak, üç fazlı bir ağın sahibi bir dizi diğer avantajı da alır:
- Elektrik muhasebesinin doğruluğu. Bir komşu-kaynakçı için ödeme yapmak zorunda değilsiniz, çünkü 220V şebekesindeki ani yükselmelerde, ölçüm cihazı kullanmadığınız şeyi saymaya devam edecektir.
- Hatın enerjisi kesilmezse, bir veya iki fazın bağlantısı kesilse dahi, evdeki yiyecekler en azından kapatılacaktır.
- Özel bir evde 380 volt bağlanması, her türlü makineyi ve endüstriyel ve profesyonel türdeki araçları, transformatörlerin kullanımı ve otomata kapatma deneyimini kullanmadan kullanmanızı sağlar.
- Bir elektrik prizi gibi 380V'den güç alan herhangi bir alet, fazladan ödeme yapmadığınız için sadece daha güçlü değil, aynı zamanda bir ev prizinden daha ekonomiktir.
- Atölyedeki 380 volt ve 3 faz, kablolamadaki başlangıç akımlarını ve aşırı yükleri unutmanıza izin verecektir.
- Girişte 380 volta sahip olmak, herhangi bir ikinci nesneyi (döken, veranda banyosu vb.) Nasıl bağlayacağınızı bilerek, hem 380V hem de 220V'luk bir kişisel alt ağ oluşturabilir.
Ve bu tür bağlantıların en hoş bonusu, planlanan denetimleri yaparken enerji satış şirketi ile anlaşmazlıkların olmamasıdır. Müsaade edilen belgelere sahip, 380 voltta üç fazlı bir kalkanın basit bir gösterimi, denetçilerin “pire aramak” için heyecanını kuvvetli bir şekilde soğutur. Böyle bir ağ ve böyle bir girdi, elektriği manipüle etmek için çok az yer bırakır (ve böylece ekonomi de iyidir), bu da sıradan bir misafir ziyaretine yol açacaktır.
Bu nedenle, "ne seçilir" sorusu buna değmez - elbette, doğru ve dürüst bir şekilde nasıl bağlanacağını belirten 380 volt 3 faz.
Tam bağlantı sahiplerine yönelik kısıtlamalar
“İnsanlara verdiğimiz özgürlük ve otorite, bu ayrıcalıkların kullanımı için kısıtlamalar getirmemiz gerekecek” (c).
Bunların Sezar'ın sözleri olduğunu fark ettiğinizde muhtemelen şaşıracaksınız. Uzun zaman geçti, ama o zamandan beri pek az şey değişti. Evet, 380 volt ve 3 faz, özgürlük ve ayrıcalıklardır, fakat aynı zamanda sınırlamak için mümkün olan her şekilde deniyorlar:
- Muhasebe cihazları katı bir şekilde standartlaştırılmıştır ve kendi ellerinizle onları bağlamazsınız. Ayrıca, sunulan listeden seçim yapabilirsiniz (3-4 isim), ve yan tarafta satın alamayacaksınız. Daha kesin olarak yapabilirsiniz, ancak güç mühendislerine ödeme yapmak daha ucuz olacaktır;
- 2014'ün sonunda banliyölerde tam bir bağlantıya karar vermenin yaklaşık fiyatı 80 ila 100 bin ruble oldu. Aynı zamanda 220V üzerinde anlaşma 35 ila 50 bin ruble maliyeti. Böylece, ek ücret 45 ila 50 bin ruble olabilir. Enerji tarifeleri donmuşsa ve büyümeyecekse, fazla ödeme geri ödemesi yaklaşık 9 yıl olacaktır;
- Tam olarak bağlandığınızda çok fazla güce ihtiyacınız varsa, tarife yoluyla, sanayi kuruluşlarının bölümüne girebilirsiniz, bu nedenle, koordinasyonun başlangıcından önce, tarifelerin listesini ve tüketici kategorilerini kontrol edin.
Ve yaklaşık olarak sayacınız mühürlenecek - FOTOĞRAF 3.
Öyleyse düşün, doğru kararı ver, ve sonuç olarak, hatırlatacağız.
Dairesel bir testereyle sürekli olarak 24 saat sürekli olarak gördüyseniz, ana güç kaynağından 220V'luk bir panele kadar güç alırsanız, o zaman aynı sayıda tahtanın 380 voltta çalışan bir daire testeresinde görüldüğünden elektrik için neredeyse iki kat daha fazla ödersiniz.
Ve bu bir şaka ya da konuşma figürü değildir. Bu, alternatif akım ve nötr kabloya dayanan kurnaz bir sinüs dalgası matematiğidir.
3X220 ve 380 farkı nedir?
# 1 trubotist
- Şehir: değil.
- İlk isminiz:
# 2 boğa
Ve durum nedir?
Mesaj boğa tarafından düzenlendi: 19 Şubat 2015 - 12:13
# 3 trubotist
- Şehir: değil.
- İlk isminiz:
boğa (19 Şubat 2015 - 12:13) yazdı:
# 4 aut
- Şu anki şehri: Санкт-Петербург
- İlk isim:
Yayınlayan yazar: Şubat 19, 2015 - 12:16
# 5 maxilian
trubotchist (19 Şubat 2015 - 12:08) şunu yazdı:
# 6 boğa
Ve durum nedir?
trubotchist (19 Şubat 2015 - 12:14) yazdı:
# 7 john1987
Bu gönderi 19 Şubat 2015 - 12:20 tarihinde john1987 tarafından düzenlendi
# 8 trubotist
- Şehir: değil.
- İlk isminiz:
maxilian (19 Şubat 2015 - 12:16) yazdı:
# 9 g.250
- Şehir: Москва
- İlk adım: Сергей RZ3ABW
# 10 Max19
- Şehir: Moskova yakınlarında, güneyde.
- İlk isim: Максим
trubotchist (19 Şubat 2015 - 12:19) şunu yazdı:
# 11 bpp
# 12 trubotist
- Şehir: değil.
- İlk isminiz:
# 13 Instagram Hesabındaki Resim ve Videoları losev_gog
trubotchist (19 Şubat 2015 - 12:08) şunu yazdı:
# 14 trubotist
- Şehir: değil.
- İlk isminiz:
bpp (19 Şubat 2015 - 12:29) şunu yazdı:
losev_gog (19 Şubat 2015 - 12:30) şunu yazdı:
trubotchist (19 Şubat 2015 - 12:19) şunu yazdı:
# 15 g.250
- Şehir: Москва
- İlk adım: Сергей RZ3ABW
Bu yayın g.250: 19 Şubat 2015 - 12:38 tarihinde düzenlendi.
# 16 0692
- Şehir: Sivastopol
- İlk isim:
# 17 Instagram Hesabındaki Resim ve Videoları losev_gog
trubotchist (19 Şubat 2015 - 12:32) şunu yazdı:
# 18 g.250
- Şehir: Москва
- İlk adım: Сергей RZ3ABW
# 19 Oleg Mityai
- Şu anki şehri: Бийск, Алтайский край
Bu yazı Олег Митяй tarafından düzenlenmiştir: 19 Şubat 2015 - 12:58
220 volttan 3 fazlı bir motorun çalıştırılması
220 volttan 3 fazlı bir motorun çalıştırılması
Çoğunlukla üç fazlı bir elektrik motorunu bağlamak için bir yardımcı çiftliğe ihtiyaç vardır ve sadece bir fazlı şebeke (220 V) vardır. Hiçbir şey, tamir edilebilir. Sadece motora bir kondansatör bağlamanız gerekir ve işe yarayacaktır.
Daha fazla oku
Uygulanan kapasitörün kapasitansı elektrik motorunun gücüne bağlıdır ve formül ile hesaplanır.
C = 66 · PBay,
burada C kapasitörün kapasitansıdır, uF, PBay - Anma motor gücü, kW.
Yani, üç fazlı bir elektrik motorunun her 100 W gücü için, yaklaşık 7 μF elektrik kapasitesine ihtiyaç duyulduğu varsayılabilir.
Örneğin, 600 watt'lık bir motor için 42 uF kapasitör gereklidir. Böyle bir kapasitans kapasitörü, daha küçük bir kapasitansın birkaç paralel kondansatöründen monte edilebilir:
Bu nedenle, 600 watt'lık bir motor için kapasitörlerin toplam kapasitansı en az 42 μF olmalıdır. Tek fazlı şebekedeki voltajdan 1,5 kat daha fazla olan çalışma kapasitörlerinin çalışacağı hatırlanmalıdır.
KBG, MBHCH, BGT gibi kondansatörler çalışma kapasitörleri olarak kullanılabilir. Bu tür kapasitörlerin yokluğunda, elektrolitik kapasitörler de kullanılır. Bu durumda, elektrolitik kondansatör mahfazaları birbiriyle bağlantılıdır ve iyi yalıtılmıştır.
Tek fazlı bir şebekeden çalışan üç fazlı bir elektrik motorunun dönme hızı, üç fazlı modda motor devrine kıyasla neredeyse değişmez.
Üç fazlı motorların çoğu "üçgen" şemasındaki tek fazlı bir ağa bağlanır (Şekil 1). "Üçgen" şemasında bulunan üç fazlı bir elektrik motoru tarafından geliştirilen güç, nominal gücünün% 70-75'ini oluşturur.
Şekil 1. Üç fazlı bir elektrik motorunu "üçgen" şemasındaki tek fazlı bir ağa bağlamak için gerekli olan (a) ve kurulum (b) şemaları
Üç fazlı elektrik motoru "yıldız" şeması ile aynı şekilde bağlanır (Şekil 2).
Şek. 2. "Yıldız" şemasına göre üç fazlı bir elektrik motorunu tek fazlı bir ağa bağlamak için gerekli olan (a) ve kurulum (b) şemaları
Yıldız bağlantısı yapmak için, motorun iki fazlı sargıları doğrudan tek fazlı bir şebekeye (220 V) ve üçüncü bir çalışma kondansatörüne (C) bağlanmalıdır.r) ağın iki telinden birine.
Üç fazlı düşük güçlü bir elektrik motoru başlatmak için, genellikle sadece bir çalışma kondansatörü yeterlidir, ancak 1.5 kW'dan daha fazla bir güçle, motor ya başlatılmaz ya da momentum kazanmaya çok yavaş olur, bu yüzden bir başlangıç kondansatörünün kullanılması gerekir.n). Başlangıç kondansatörünün kapasitansı, çalışma kondansatörünün kapasitesinden 2.5-3 kat daha yüksektir. Başlangıç kondansatörleri olarak, EP tipinin elektrolitik kapasitörleri veya çalışma kapasitörleri ile aynı tipte olanlar en iyi şekilde kullanılır.
Başlangıç kondansatör C ile üç fazlı elektrik motoru için bağlantı şemasın Şek. 3.
Şek. 3. Üç fazlı bir elektrik motorunun, başlangıç kondansatörü C olan "üçgen" şemasına göre tek fazlı şebekeye bağlanması şemasın
Unutulmamalıdır ki, başlangıç kondansatörleri sadece 2-3 saniyeliğine tek fazlı bir şebekeye bağlı üç fazlı bir motorun çalıştırılması için dahil edilmiştir ve daha sonra başlangıç kondansatörü kapatılır ve boşaltılır.
Genellikle, elektrik motorlarının stator sargıları, sargıların başlangıcını ve sonlarını belirten metal veya karton etiketlerle işaretlenmiştir. Etiketlerin bir nedenle bulunmaması durumunda, aşağıdaki gibi devam edin. İlk olarak, teller stator sargısının bireysel fazlarına atanır. Bunu yapmak için, 6 harici motor kablosundan herhangi birini alın ve herhangi bir güç kaynağına bağlayın ve ikinci kaynak kablosunu kontrol lambasına ve lambadan ikinci kabloya bağlayın ve lamba yanıncaya kadar stator sargısının kalan 5 pinine dönüşümlü olarak dokunun. Bir ampulün aydınlatılması, 2 uçun aynı faza ait olduğu anlamına gelir. Şartlı olarak, ilk telin C1 ve sonu - C4'ün başlangıcını işaretleyin. Benzer şekilde, ikinci sarımın başlangıcını ve sonunu buluruz ve C2 ve C5'i, üçüncü - C3 ve C6'nın başlangıcını ve sonunu gösteririz.
Sonraki ve ana aşama stator sargılarının başlangıç ve bitişinin belirlenmesi olacaktır. Bunu yapmak için, 5 kW'a kadar olan motorlar için kullanılan seçim yöntemini kullanırız. Elektrik motorunun faz sargılarının tüm fazlarını daha önce bağlanmış olan etiketlere göre tek bir noktaya ("yıldız" şemasını kullanarak) bağlar ve motoru kapasitörler kullanarak tek fazlı bir ağa geçiririz.
Eğer güçlü bir vızıltı olmayan motor hemen nominal hızı çevirirse, tüm noktanın sarımın tüm başlangıçlarına veya tüm uçlarına sahip olduğu anlamına gelir. Başlatma sırasında motor çok nemli ve rotor nominal hızı yakalayamazsa, ilk sargıda C1 ve C4 uçlarını değiştirin. Bu işe yaramazsa, ilk sarımın uçlarını orijinal konumuna getirin ve şimdi C2 ve C5 uçlarını değiştirin. Motor çalmaya devam ederse üçüncü çift için de aynısını yapın.
Elektrik motorunun statörünün faz sargılarının başlangıcını ve sonunu belirlerken, güvenlik kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. Özellikle, stator sargısının terminallerine dokunduğunuzda, telleri sadece izole parça için tutun. Bu ayrıca yapılmalıdır, çünkü elektrik motoru ortak bir çelik manyetik devreye sahiptir ve diğer sargıların terminallerinde büyük bir voltaj görünebilir.
"Üçgen" göre tek fazlı ağına dahil motor rotorunun faz dönüş yönünü değiştirmek için (bkz. Şekil. 1), sarma yeterli üçüncü fazlı güç stator ikinci stator ile kelepçe kapasitöre (W) bağlı faz, (V) sarma.
Bir "yıldız" tek fazlı ağına dahil üç fazlı motorun dönüş yönü değiştirmek için (bkz. Şek. 2b), ikinci bobin (V) vasıtasıyla kelepçe kondansatörüne (W) bağlı sargı gereken üçüncü fazlı güç stator. Tek fazlı motorun dönüş yönü, başlangıç sargısının P1 ve P2 uçlarının bağlantısı değiştirilerek değiştirilir (Şekil 4).
Elektrik motorlarının teknik durumunu kontrol ederken, genellikle uzun bir işten sonra dışarıdan gelen bir ses ve titreşimin olduğunu ve rotorun elle dönmesinin zor olduğunu hayal kırıklığı ile not etmek mümkündür. Bunun nedeni, yatakların kötü bir durumu olabilir: koşu bantları pas, derin çizikler ve oyuklarla kaplıdır, tek tek toplar ve bir ayırıcı hasar görür. Her durumda, motor ayrıntılı olarak kontrol edilmeli ve mevcut arızalar giderilmelidir. Küçük bir hasar durumunda, yatakları benzinle yıkamak, yağlamak, motor gövdesi kir ve tozu temizlemek yeterlidir.
Hasarlı yatakları değiştirmek için, bunları milden bir vida çektirmesi ile çıkarın ve yatak yuvasını benzinle durulayın. Yeni yatak, bir yağ banyosunda 80 ° C'ye ısıtılır. İç çapı, şaft çapından biraz daha büyük olan metal boruyu, yatağın iç halkasına yerleştirin ve boruyu hafifçe vurun, yatağı motor miline doğru itin. Daha sonra yatağı 2/3 gresle doldurun. Ters sırayla yeniden monte edin. Düzgün bir şekilde monte edilmiş bir elektrik motorunda, rotor vuruntusuz ve titreşimsiz olarak dönmelidir.
Voltaj konvertörü 3,7'den 220 volt'a
Bu voltaj dönüştürücü ile 3,7 voltluk bir pilden 220 volt alabilirsiniz. Devre karmaşık değildir ve erişimin tüm ayrıntıları, bu dönüştürücüler enerji tasarrufu veya LED lamba ile güçlendirilebilir. Ne yazık ki, dönüştürücü düşük güçte olduğundan ve yüksek yüklere dayanmadığından, daha güçlü cihazlar bağlanamaz.
Yani, ihtiyacımız olan dönüştürücüyü kurmak için:
- Telefon için eski şarj cihazından transformatör.
- Transistör 882P veya kendi iç analogları KT815, KT817.
- Diyot IN5398, analog KD226 veya 10 volt orta veya yüksek güce kadar ters akım için tasarlanmış herhangi bir diğer.
- Direnç (direnç) 1 kΩ.
- Geliştirme kurulu.
Bir başka doğal olarak lehim ve akı, pense, teller ve bir multimetre (test cihazı) ile bir havya gerekir. Tabii ki bir baskılı devre kartı yapabilirsiniz, ancak birkaç parçadan oluşan bir şema için, çizimleri çizmek ve folyo şeklindeki textolite ya da getinaks için aşındırma yapmak için zaman harcamanıza gerek yoktur. Trafoyu kontrol ediyoruz. Eski şarj paneli.
Dikkatlice transformatörü buharlaştırıyoruz.
Ardından, transformatörü kontrol etmeli ve sargılarının sonuçlarını bulmalıyız. Multimetreyi alın, ohmmetre moduna getirin. Sonuç olarak, tüm sonuçları kontrol ediyoruz, "çağrı" yapan ve dirençlerini kaydedenleri buluyoruz.
1. İlk 0.7 Ohm.
En büyük direncin birincil olduğu bu sargı, 220 V ile sağlandı. Cihazımızda ikincil, yani çıktı olacak. Alt voltaj geri kalanından çıkarıldı. Bizler birincil (0,7 ohm'luk bir dirence sahip olan) ve jeneratörü (1.3'lük bir dirence sahip) olarak hizmet edecekler. Farklı transformatörlerin ölçüm sonuçları farklı olabilir, kendi aralarındaki ilişkilere odaklanmanız gerekir.
Cihaz Şeması
Gördüğünüz gibi, en basit olanıdır. Kolaylık sağlamak için sarımların direncini işaretledik. Transformatör doğru akımı dönüştüremez. Bu nedenle, transistörde ve sargılarından birinde, bir jeneratör monte edilir. Girişden (batarya) birincil sargıya atım yapan bir voltaj verir, ikincilden yaklaşık 220 voltluk bir voltaj çıkarılır.
Dönüştürücüyü topluyoruz
Breadboard'u alıyoruz.
Trafoyu üzerine kuruyoruz. 1 kiloda bir direnç seçin. Onu, transformatörün yanındaki tahta deliklerine yerleştiriyoruz. Direnç terminallerini, transformatörün ilgili kontaklarına bağlı olacak şekilde bükürüz. Lehim yap. Fotoğrafta olduğu gibi, herhangi bir kelepçede kartı sabitlemek aynı zamanda uygun, böylece eksik "üçüncü el" ile hiçbir sorun yoktur. Lehimli direnç. Ekstra çıkışın uzunluğunu ısırır. Isınmış direnç ile bir tahta yol açar. Sonra transistörü alırız. Ekran görüntüsünde olduğu gibi, transformatörün diğer tarafındaki tahta üzerine yerleştiriyoruz (parçaların yerini devre şemasına göre bağlamak daha uygun olacak şekilde seçtim). Transistörün terminallerini büküyoruz. Onları lehimleyin. Sabit transistör. Diyotu alırız. Transistöre paralel olarak tahta üzerine yerleştiriyoruz. Lehim. Şemamız hazır.
DC voltajını bağlamak için kabloları lehimleyin (DC girişi). Ve darbeli yüksek voltajı (AC çıkışı) çıkarmak için kablolar.
220 volt için tel rahatlığı için "timsahlar" ile aldık.
Cihazımız hazır.
Dönüştürücüyü test ediyoruz
Voltajı uygulamak için aküyü 3-4 volt olarak seçin. Diğer herhangi bir güç kaynağını kullanabilmenize rağmen.
Düşük voltajlı giriş tellerini kutuplara göre kutuplandırarak lehimliyoruz. Cihazımızın çıkışındaki voltajı ölçüyoruz. 215 volt çıkıyor.
Dikkat lütfen. Güç bağlandığında parçalara dokunmak istenmez. Sağlık problemleriniz yoksa, özellikle de kalbi (iki yüz volt olsa da, akım zayıf olsa da) çok tehlikeli değildir, ama “kıstırmak” hoş değildir.
Bir floresan enerji tasarruflu lambayı 220 volta bağlayarak testi tamamlıyoruz. "Timsahlar" sayesinde bir havya olmadan yapmak kolaydır. Gördüğünüz gibi, lamba yanar.
Cihazımız hazır.
İpucu: Radyatöre bir transistör takarak dönüştürücünün gücünü artırabilirsiniz.
Gerçek batarya kapasitesi uzun bir süre için yeterli değildir. Eğer dönüştürücüyü sürekli kullanacaksanız, daha geniş bir pil seçin ve bunun için bir dava açın.
220'den 380 voltluk bir dönüştürücü yapmak nasıl?
İyi günler arkadaşlar. Özel konut sakinleri genellikle 380 voltluk bir ağdan 220 volt nasıl yapılacağı hakkında bir soruya sahipler. Üç fazlı ekipman kullanmak istiyorsanız, bu bağlantı gereklidir ve evde şebeke tek fazlıdır. Bu amaçla, mağazada satın alınabilen özel dönüştürücüler kullanılır, ancak bağlantı ile birlikte teneke tutulması gerekli olacaktır, bu nedenle master'ı aramak daha iyidir.
Bu işi bağımsız olarak yürütmek için, elektrik ekipmanı ve ağ ile çalışma hakkında özel bilgi gereklidir. Bilgi yoksa, kendinize zarar verebilir veya cihazı bozabilirsiniz. Bu makale, tek fazlı bir ağın daha geniş bir formata bağlanma sürecini anlamanıza yardımcı olacaktır. Keyifli okuma.
220'den 380 volt nasıl yapılır?
bir özel ev, daire, yazlık olarak, bir ev ortamında, aynı faz ve nötr iletkene tüketici bağlanması ile elde edilir 220 volt, en yaygın standart tek fazlı gerilimidir. Bu gerilim esas 6 kV / 380 tüketicinin dağıtım alt besleme üzerine monte edilmiş bir jeneratör güç transformatörüdür, bir faz olarak adlandırılır.
Bazen, özellikle de özel bir evde, 380 voltluk bir asenkron üç fazlı motorun çalıştırılması ve çalıştırılması gerekir. Bu motorun bir tek fazlı 220 V şebekesine bağlanmasına izin veren devreler vardır, ancak elektrikli asenkron makinenin gücü büyük ölçüde kaybolur. Buna göre, elektrik motorunun verimli çalışması için, evdeki 220 volttan 380 volt nasıl alınacağı sorusu ortaya çıkıyor.
Güncel hakkında bilmek önemli olan
Üç fazlı bir şebekede, üç fazın hepsi 120 derecelik bir kaymaya sahiptir.
Bu manipülasyonu yapabileceğiniz üç ana yol vardır:
- bir elektronik dönüştürücü (invertör) kullanarak;
- iki ek faz bağlayarak;
- Üç fazlı bir transformatör kullanımı nedeniyle, ancak güç hala azalır.
Şebeke voltajını dönüştürmeden önce, motoru güçsüz bir standart tek fazlı şebekeye bağlamanın mümkün olup olmadığını düşünmek gerekir. İlk önce, plakanın kendisinde olduğunu düşünmelisiniz, bunların bir kısmı ilk fotoğrafta gösterildiği gibi bu voltajların her ikisi için de tasarlanmıştır. Başlamak için sadece bir kondansatöre ihtiyacınız var.
Elbette motoru söküp sargıların uçlarını bulabilirsin, ama bu zaten sorunlu. 220'den 220 V'luk bir niteliksel üç fazlı ağın oluşturulması konusunda daha ayrıntılı olarak durulalım.
Gerilim dönüştürücü
Bu cihaz daha çok bir invertör olarak bilinir ve birkaç üniteden oluşur. Başlangıç olarak, cihaz bu tek fazlı gerilimi düzeltir ve daha sonra belirtilen frekansın bir değişkenine dönüştürür.
Çoğu zaman, bu cihazlar sadece tek fazın üç fazlı gerilime dönüştürülmesi değil, aynı zamanda motorları aşırı yüklenmelerden, kısa devrelerden ve aşırı ısınmadan korur.
Üç faz kullanma metodu
Bu yöntem mutlaka Enerji Denetleme Kurumu veya elektrik tedarikçisi ile koordine edilmelidir, çünkü bu, apartman binalarının her katında bulunan kalkandan iki ek fazın bağlanmasını gerektirir.
Burada soru, tek fazlı voltajın nasıl değiştirileceği değil, nasıl bağlanacağıdır ve bu amaçla sadece üç fazlı bir uzatma kablosu yeterlidir ve her şey yasal ise, o zaman sayaç.
Üç fazlı trafo
220 Volt 380 Volt yapmak için, gereken sargının üç fazlı bir transformatörü, sargılardan (220) ve diğer 380 V'den birinin voltajı için gereklidir. Genellikle bir yıldıza veya bir üçgene bağlanmış bir sarımı vardır. Bundan sonra, şebekeden gelen voltaj, sargının iki fazına doğrudan alt taraftan ve üçüncü terminale kapasitörden bağlanır.
Sadece yüksek kaliteli ve yüksek dereceli tek fazlı voltaj dönüştürücü ayarlayarak elektronik invertör Problemi çözmek için - sonuç açıktır.
Tek fazlı gerilimi üç faza dönüştürmek için üç fazlı asenkron elektrik motoru: Garajda 380 Volt alıyoruz
Garajda bana bir takım tezgahlar var: bir ağaç ve metal tornalama, frezeleme ve dairesel. Ama bu kötü şans. Hepsi 380 V'de ve garajda 220 V var. Bir keresinde, bir dümen için bir planla uğraştım - büyükbabam.
Sargılardan birinin yanlışlıkla ayrılmasından sonra klasik bir asenkron motorun rotoru dönmeye devam eder ve bağlantısız sargının terminalleri arasında bir EMF vardır. Bu olay, tek fazlı gerilimi üç fazlı bir voltaja dönüştürmek için üç fazlı bir asenkron elektrik motoru kullanma fikrini doğurmuştur.
Farklı sargılardaki sinüzoitler arasındaki faz kayması, sadece ikincisinin stator üzerindeki yerine ve üç fazlı motorda tam olarak 120 dereceye eşittir. Bir asenkron elektrik motorunun bir faz numarası dönüştürücüsüne dönüştürülmesi için temel koşul, bir döner rotordur.
Rotor dönmeye devam eder, bu nedenle faz kayması kondansatörünün kapasitesi üretilen üç fazlı voltajın kalitesini etkilemez. Şimdi stator sargılarına üç fazlı bir yük bağlanabilir.
Her durumda motor, SB1 düğmesine basılarak ve rotor hızı nominal hıza ulaşıncaya kadar 1 ila 5 s arasında tutularak başlatılır. Ardından SA1 anahtarını kapatın ve düğmeyi bırakın. Motor-jeneratör rotorunun rotor hızı, besleme tek fazlı şebekenin voltajına çok az bağlıdır. Üretilen voltajlar şebeke voltajıyla orantılıdır. Mıknatıslamada kaybolan enerjiyi ve rulmanlardaki mekanik kayıpları telafi eden tork oluşturmayı hesaba katın.
Motor 380 ila 220 volt arasında doğru şekilde nasıl bağlanır
Sahadaki evlerde genellikle 380 voltluk üç fazlı bir ağ üzerinde çalışan elektrik motorları kullanmak zorunda.
Hemen en iyi seçeneğin, 380V'da çalışan bir elektrik motorunu üç fazlı bir ağa bağlamak için bir rezervasyon yapın. Bu, hem cihazın nominal gücünü hem de nominal rotasyonu, dolayısıyla ünitenin verimliliğini sağlayacaktır. Bu nedenle, parametrelerdeki herhangi bir müdahale, operasyon kalitesinde bir düşüş için koşullar yaratır.
Evde kullanılabilecek bağlantı şemaları
Genel olarak, bir elektrik motorunun tek fazlı bir ağa bağlanması, şemaya göre iki besleme telinin bir üçgen veya bir yıldıza bağlanmasıyla yapılır. İlk durumda, motorun çıkış gücü nominalden (yani üç fazlı bir bağlantı ile)% 30 farklı olacaktır. İkincisi,% 50 oranında. Yani, bu durumda üçgen şeması etkilidir.
Ve üçüncü parametre rotasyon hızıdır. Yani burada nominalden farklı değil. Yani, elektrik motoru, örneğin üç fazlı bir şebekeden 1280 rpm dönerse, tek fazlı bir şebekeye bağlandığında, aynı frekansta dönecektir.
Bir kondansatör nasıl seçilir
Bağlanacak kapasitörlerin sayısı ile ilgili birkaç nüans vardır.
- Elektrik motorunun gücü 1,5 kW'yi aşmazsa, devreye bir adet çalışma kondansatörü takılabilir.
- Bununla birlikte, motor çalıştırma sırasında yük altında çalışıyorsa veya gücü 1,5 kW'ı aşarsa, o zaman devreye iki adet kondansatör yerleştirilmelidir: çalıştırma ve çalıştırma kapasitörleri. Devredeki her iki eleman da paralel olarak yerleştirilir. İkincisi sadece motor çalıştığı zaman çalışacaktır, bundan sonra otomatik olarak kapanacaktır.
Aslında, motor bağlantı şeması "Başlat" düğmesi ve kapatma anahtarı tarafından desteklenmektedir. Motoru çalıştırmak için, "Başlat" düğmesine basmalı ve motor tamamen açılıncaya kadar basılı tutmalısınız. Bu kulak tarafından bile kontrol edilebilir.
Geçiş anahtarının bir ucu (ana) kapasitöre beslenir, ikincisi sıfıra, üçüncü faza beslenir. Böyle bir bağlantı şeması ile motor düşük hız kazanırsa veya gücü azalırsa, ek bir başlangıç kondansatörü takmanız gerekecektir.
Kapasite kapasitesi
Motorda takılan kapasitörlerin birkaç parametresi vardır; motorun gerekli güç oranı için hesaplanması gerekir. Ve bunlardan biri kapasite. Bunu belirlemek için çeşitli formüller kullanabilirsiniz.
- Formül: C = 2800x (I / U) - Bağlantı şeması bir üçgen ise. Ve C = 480x (I / U) - eğer yıldız. Bu durumda, "I", elektrik akarları tarafından ölçülebilen mevcut kuvvettir, "U", AC şebekesindeki voltajdır.
- Formül: C = 66xP, burada "P" - motorun gücü.
Kapasitans tayininin daha basit bir versiyonu vardır, bir oran vardır - her 1.0 kW güç için 70 μF'yi bağlamak gereklidir. Bu arada, bu durumda seçmek gereklidir. Bu nedenle, farklı kapasitelerdeki kapasitörlerin kullanılması tavsiye edilir.
Başlangıç kondansatörünün kapasitesine gelince, çalışma kondansatöründen 2.5-3.0 kat daha fazla olmalıdır.
Kapasitans ile kapasitör seçimi örneği
- Bağlantı şeması - bir üçgen.
- Motorun mevcut gücü 3 A'dır (cihaz etiketinde ve pasaportta gösterilir).
Şimdi veriler aşağıdaki formüle ikame edilmiştir: C = 4800 * (3/220) = 65 uF. Tabii ki, böyle bir kondansatör yok, ama paralel olarak bağlı birkaç tarafından değiştirilebilir. Örneğin, 10 parça 6 uF ve bir de 5 uF. Fırlatıcı kapasitesi 160-200 rangeF aralığında olacaktır.
Ama bu durum iki ucu keskin bir kılıçtır. Mesele kapasiteyi düşürerek, gücün de azalmasıdır. Bu nedenle, tavsiye devrede minimum kapasite göstergesini (bizim durumumuzda 160 μF) ve kontrol ettikten sonra en uygun değere yükseltmeye başlayacaktır.
Ve hala, yükü olmayan bir işin, bir 380V ağa bağlı bir cihazdan 220V ağa dönüştürülen elektrik motorunun hızlı bir başarısızlığı olduğunu düşünmekteyiz.
Kondansatör tipi
Elektrik motoru 380 ila 220 volt bağlandığında hangi kapasitörler kullanılır? Çoğu zaman bunlar KBP, MBGP, MPGO, MBGO markalarıdır, hepsi mühürlü bir metal kasada kağıt türüdür. Tüm bu türlerin bir dezavantajı vardır - küçük bir kapasiteye sahip büyük genel boyutlar. Bu nedenle, çeşitli ürünlerden oluşan bir demet oldukça büyüktür, bu da her açıdan sakıncalıdır.
Piyasada elektrolitik kapasitörler denilmektedir.
- İlk olarak, 380V motoru AC şebekesine bağlamak için başka bir şema var. Burada, devreleri karmaşıklaştıran diyotlar ve dirençler eklenir.
- İkincisi, başarısız bir diyot, büyük bir kuvvet akımının kondansatörden geçmeye başlaması sebebi haline gelir. Son sonuç, ikincisinin patlamasıdır.
Ve üçüncü tip kondansatörler, metalize tip, SVB markası olan polipropilen elementlerdir. Şekilleri dairesel veya lamel olabilir. Yüksek kaliteli, küçük boyutlu ve yüksek kapasiteli cihazlar. Soru şu olduğunda, elektrik motoru 380 volt 220'ye nasıl bağlanır, bugün uzmanları yüklemek için tavsiye edilir.
Kondenser voltajı
Çalışma gerilimi dikkat edilmesi gereken ana parametrelerden biridir. İki pozisyon var:
- Yüksek voltajlı (nominal voltajdan) bir kondansatör pahalı ve geniştir. Elektrik motoru üzerine monte edilmiş, her zaman uygun olmayan ikincisinin boyutlarını değiştirecektir.
- Daha az stresle. Bu durum cihazın aşırı ısınmasına ve hatta bir patlamaya neden olacaktır.
Bu nedenle, tavsiye: ağdaki voltajı 1,15 ile çarpın - bu kapasitörün voltajıdır.
Yararlı ipuçları
- Kondenserler terminallerinde daima yüksek voltaj bulundururlar, bu nedenle bu cihazlar her zaman çitle çevrilmelidir.
- Bu elemanlarla çalışmak, ön boşaltımlarını yapmak için gereklidir.
- Alternatif akım şebekesine 3.0 kW'dan daha fazla bir güç ile bir elektrik motorunun bağlanması mümkün değildir. Çemberleme devresinde bulunan otomata ve diğer cihazlar yanacaktır.
- Kağıt kapasitörlerinin çalışma gerilimi, durumlarında belirtilen nominal değerin yarısıdır.
Gördüğünüz gibi, bir 380V motoru bir 220V AC tek fazlı akım ağına bağlamak büyük bir problem değildir. Tabii ki, güç kaybolur, ama evde, bu en önemli şey değildir. Bu nedenle, bu bağlantıyı kendi ellerinizle yapmaya karar verirseniz, öncelikle kondansatörü doğru şekilde seçin ve devreyi belirleyin.
Frekans dönüştürücüler
ALTIVAR frekans dönüştürücüler ve ALTISTART Schneider Electric yumuşak yol vericiler hakkında temel bilgiler
Frekans dönüştürücü, adından da anlaşılacağı gibi, gelen voltajı dürtü voltajına dönüştüren bir cihazdır. Giriş voltajı 220 ila 380 volt ise ve frekans 50 hertz ise, o zaman çıkış modülatörü, frekansın 0-400 Hz olduğu bir sinüzoidal akıma dönüştürür. Bu frekans dönüştürme ve voltaj genliği ile, motor hızının yumuşak kademeli olarak ayarlanması sağlanır.
Dönüştürücünün ana özellikleri
İnverter, elektrik motorunun düzgün çalışmasını ve fren yapılmasını sağlar, bir yön değiştirmeye ve bir milin dönüş hızını düzenlemeye izin verir.
Frekans invertörleri Schneider Electric
Schneider Electric frekans dönüştürücüler, asenkron ve senkron motorlarla birlikte kullanılır. Alternatif akımın frekansında bir değişiklik sağlarlar ve motorun hızını düzenlemeye yardımcı olurlar.
"Schneider Electric" den chastotnikov'un uygulama alanı harika. Endüstriyel işletmelerde ve ticari binalarda, enerji, kamu hizmetleri vb. Alanlarda kullanılırlar. Oluşturmak isterseniz, bu ekipman satın almaya değer:
- modern ısıtma sistemi;
- klima kurulumu;
- havalandırma sistemi;
- pompalama üniteleri sistemi;
- taşıma sistemi (konveyörler, asansörler vb. ile).
Elektrik motorları için frekans dönüştürücüler, sıvıların verimli taşınmasının önemli olduğu işletmelerde özellikle kanıtlanmıştır. Bu cihazlar su arıtma, su temini ve sanitasyon için maliyetleri azaltabilir.
Schneider Electric Schneider Electric'in frekans dönüştürücülerinin avantajları:
- Elektrikli ekipmanın optimum çalışma modu, aşırı yüklere ve diğer acil durumlara karşı koruma.
- Esnek bakım planı: Bileşenlerin durumu sistem tarafından sürekli olarak izlenir, arıza durumunda operatör bir bildirim alır.
- Devreye alma basitliği. Schneider Electric'in frekans dönüştürücü, mevcut sistemlere kolayca entegre olur ve bunlarla uyumludur, değiştirilmesi kolaydır.
- Uygun kontrol: her model uzak terminalleri vardır.Farklı derecelerde koruma - klasik IP21 ve IP23, daha spesifik UP54, IP64, vb.
- Yaşam döngüsünün toplam uzunluğu, hizmetin verildiği her aşamada 20 yıldır.
- Yüksek kaliteli izleme sistemleri sayesinde minimum işletme maliyeti.
Frekans dönüştürücülerin boyutları farklıdır: 144x350x206 boyutlarında kompakt modeller vardır ve döşeme cihazları 400-1200 mm genişliğinde ve 2150 yüksekliğinde olabilir. Davanın tam "kitap" formatlarını seçmek için bir fırsat var. Aygıtı bir kabuk olmadan monte edebilirsiniz ve dolapta kurulum için modeller var.
Otomasyon, izleme ve teşhis
"Schneider", kontrolün otomasyonunu ve kontrolün rahatlığını chastotniki'nin kendisinin teknik özelliklerinden daha az dikkat etmeden verir. Bu nedenle, Schneider Electric frekans konvertörleri bir izleme ve teşhis sistemi ile donatılmıştır. Veriler bir Ethernet portu üzerinden kontrol sistemine aktarılır, entegre bir web sunucusu çalışır.
- İzleme sistemini bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan açabilirsiniz. Bu durumda:
- operatörler için, tüm veriler monitöre verilir ve gecikmeden sürekli güncellenir;
- Gadget'lar için özel bir uygulama sağlanır, böylece işlemi evden veya arabadan kontrol edebilirsiniz;
- çalışanlar için, belirli işlevlere erişimin uygulama seviyelerinde yapılandırabilirsiniz;
- Yazılım siber korumayla donatılmıştır: kontrolün durdurulması veya izleme sisteminin devre dışı bırakılması olasılığı hariçtir;
- dokümantasyon ve referans materyalleri terminale yerleştirilen QR kodunda mevcuttur: bilgi için kendi kendine aramada zaman harcamaya gerek yoktur;
- Bağlantı kesilse bile, güvenilir ağ teknolojileri nedeniyle kesintiler minimum düzeyde olacaktır;
- Kompleksdeki tüm ekipmanı kontrol etmek için birkaç transdüser arasında veri alışverişi yapmak mümkündür.
- Uygulamalarda, güç tüketimi verileri ve diğer bilgiler ek bilgi panellerinde görüntülenir. Bütün bunlar enerji tüketimini optimize etmeyi mümkün kılar: kesinlikle her öğe kontrol altındadır ve tüm değerler düzenlenir.
Frekans dönüştürücüler kullanıldığında ekonomi nedir?
Girişte tasarrufun etkisi aşağıdakilerden oluşur:
- pompa, fan veya kompresör cihazlarıyla çalışan cihazlarda güç tüketiminin% 50'ye kadar azaltılması;
- regülasyon daha az pahalı yollarla gerçekleştirildiğinden motor servis ömrünü uzatır;
- üretilen malların kalitesi artar;
- ekipman üretimi ve verimliliği artıyor;
- Aletlerin dinamikleri geliştikçe, mekanik elemanların aşınması önemli ölçüde azalır.