TESİS ARITMA KADEME SIRASI : dengeleme-elek-koagülasyon flokülasyon(PAC KİREÇ POLİELEKTROLİTLER)-aktif çamur(difüzörlü)-son çökeltim
Tasarıma göre kimyasal arıtma giriş KOİ :2400
1400 %42 verim
ama gerçek tesiste %20-25 verim sağlanıyor
Aktif çamur...
Arkadaşlar ofis binasının yanına biyolojik arıtma tesisi kurulmuş. Arıtma tesisinde blower çalıştığı zaman ofise kötü koku yayılıyor. Arıtma tesisi kapalı olarak yeraltında. binaya nerden bu koku yayılıyor anlayamıyoruz. Koku konusunu nasıl engelleyebiliriz yardımcı olabilirmisiniz?
arkadaşlar,
biliyorum sorum biraz mekanikle alakalı bir sorun fakat çözümde yardımcı bulamadım henüz.
Arıtma tesisimde bakım yapıldı. Bakıma başlamışken sorun olmamasına rağmen suyu deşarj etmeye yarayan pompayı servise kontrole gönderdik. Motor geldi yerine takıldı. Arıtma devreye alındı. Şimdi motor çalışıyor fakat suyu deşarj etmiyor. Ne zaman deşarj hattıyla pompa arasındaki gırtlak...