Açıklama
UTE HV sigortaları, HV / AG güç dağıtım trafolarını korumak için tasarlanmıştır. Diğer ekipmanlarla koordine edilecek şekilde tasarlanan bu akım sınırlayıcı sigorta bağlantıları, zirveye ulaşmadan önce arıza akımlarını keser.Bunlar SF6 yalıtımlı veya kompakt hava izoleli sigortalı anahtarlama kombinasyonlarında kullanım için çok düşük güç kayıplarıyla özel olarak tasarlanmıştır. Bu sigortaların ana unsurları: F sınıfı yalıtım sentetik malzemeden bir namlu, nikel kaplamalı alüminyum sonlandırma kontakları, saf gümüş sigorta elemanları ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir kompozit malzeme sigorta elemanı tutacağı. Yapısı, sentetik bir malzemeden yapılmıştır.
Standartlar; IEC 60282-1 / UTE C64-210 / ROHS Uyumlu / CE
Uygulama Alanları; Yüksek voltaj transformatörleri koruması – Sigortalı anahtar dişli kombinasyonu – SF6 yalıtılmış anahtar dişlisi ve kompakt anahtar dişlisi için en iyi içeride kullanım için
Çalışma sıcaklığı: -25 ° C ila +40 ° C