SIHHİ TESİSATTA SU DEPOLARI VE HESABI
Su Depoları
- Temiz su depoları betonarme olmalıdır.
- Çelik sac depolardan; hem sağlık hem de ömür yönünden uzak durulmalıdır.
- Betonarme su depolarının içi derzsiz fayansla kaplanmalıdır.
- Depo girişlerinde 2 adet 2″ flatör, kapağa yakın bir yerde oluşan kollektör üzerine monte edilmelidir.(2″ flatörün çıkış ağzı max. 1/2″ kapasitededir.)
- Deponun temizliği açısından iki farklı bölmeden yapılması faydalıdır.
- Su depolarının döşeme ve duvarları, gözenekleri olmayan düzgün ve kolay temizlenebilir malzeme ile kaplanmalıdır.
- Su depolarının tavanında su buharı ve kondenzasyonu önlemek için allta su yalıtımı, üzerinde ise ısı yalıtımı yapılması önerilir.
- Su depolarının döşemesinde su çıkış noktasının altında çökelti toplama çukuru yapılmalıdır.
Prizmatik Tip Su ve Yakıt Depolarının Minimum Sac Kalınlığı
Yatık Tip Su Deposu
Yatık Su Deposu Sac Kalınlıkları
Su Deposu Hesabı
Depo hacminin hesaplanması için öncelikle günlük su tüketim bilgilerine ulaşmamız gerekmektedir.
Konutlarda Temiz Su İhtiyacı
Ticari ve Endüstriyel Binalarda Temiz Su İhtiyacı
Hastanelerde Temiz Su İhtiyacı
Otellerde Temiz Su İhtiyacı
Örnek Su Deposu Hesabı :
Kişi başına 9,3 m²’lik bir alan düşen 37160 m²’lik bir ofis binası düşünüldüğünde yaklaşık olarak 37160 x 9,3 = 4000 kişi üzerinden
Kişi başı günlük tüketimi tablodan 75,6 lt olarak alınır
4000 x 75,6 = 302 m³ günlük toplam ihtiyaç olarak belirlenir.
9 saat kullanma süresi olan bu ofiste saatlik tüketim 302/9 = 34 m³/h olarak hesaplanır.
HVAC sistem su ihtiyacı 20 m³/h
Pik su kullanımı 2,5 x 34 = 85 m³/h
Maksimum toplam su tüketimi = 105 m³/h olarak hesaplanır.
KAYNAK : ISISAN