Tek Kişilik Duvar Tipi Kanalsız Isı Enerjisi Geri Kazanım Vantilatörü
Ürün ayrıntısı
SSS
Ana Özellikler:
- Taze hava beslemesi ve dönüşümlü olarak odadaki kirli havayı tahliye edin
- Isı rejenerasyonunu ve iç mekan nem dengesini koruyun
- Isıtma ve klima maliyetlerini azaltın
- 160-170 mm delik çapına sahip iç duvardan kolay kurulum
- Otomatik deklanşör, ünite durduğunda böceklerin girmesini ve soğuk havanın geri akmasını önleyebilir
- Az enerji tüketin
- Sessiz çalışma
- Aşırı iç mekan nemini ve küf oluşumunu önleyin
- Yüksek verimli seramik enerji rejeneratörü
- Dış başlık, yağmurun geri akmasını ve kuşların yuva yapmasını önleyebilir
Ters çevrilebilir EC-Fan
EC motorlu ters çevrilebilir eksenel fan. Uygulanan EC nedeniyle
teknoloji fan düşük güç tüketimi ve sessiz çalışma ile öne çıkar. Fan motoru entegre termal
uzun hizmet ömrü için aşırı ısınma koruması ve bilyalı rulmanlar.
Seramik Enerji Yenileyici
Rejenerasyonlu yüksek teknoloji ürünü seramik enerji akümülatörü
%97'ye varan verimlilik, besleme havası akışının ısınması için egzoz havası ısı geri kazanımı sağlar. Hücresel yapısı nedeniyle
benzersiz rejeneratör, geniş bir hava temas yüzeyine ve yüksek
ısı ileten ve ısı biriktiren özellikler.
Seramik rejeneratör, enerji rejeneratörünün içinde bakteri üremesini önleyen bir antibakteriyel bileşim ile işlenir. Antibakteriyel özellikleri 10 yıl sürer.
Hava filtreleri
Toplam filtreleme oranı G3 olan iki entegre hava filtresi, besleme ve egzoz hava filtrasyonu. Filtreler, besleme havasına toz ve böceklerin girmesini ve cihazın kirlenmesini önler. vantilatör parçaları. Filtreler ayrıca antibakteriyel tedaviye sahiptir.
Filtre temizliği elektrikli süpürge veya su ile yapılır. kızarma. Antibakteriyel solüsyon çıkarılmaz. F8 filtresi özel olarak sipariş edilmiş bir aksesuar olarak mevcuttur, ancak takıldığında hava akışını 40 m³/saate düşürür.
Çalışma Modları
Çalışma prensibi
Ventilatörün tersine çevrilebilir çalışması, enerji rejenerasyonu sağlar ve iki döngüden oluşur:
ÇEVRİM I
Kirli ılık hava odadan çekilir ve seramik enerji rejeneratöründen geçerken reküperatör ısı ve nemi emecektir. 65 saniye içinde, enerji rejeneratörü ısındıkça ventilatör otomatik olarak besleme moduna geçer.
ÇEVRİM II
Taze, ancak soğuk dış hava, ısı rejeneratöründen akar ve biriken ısıyı ve nemi emer, böylece besleme havası akışının sıcaklığı oda sıcaklığına yaklaşır. 65 saniye içinde enerji rejeneratörü soğuduğunda vantilatör hava tahliye moduna geçer. Döngü baştan başlar.
Uygulamalar
Vantilatör evlerde, ofislerde, otellerde, kafelerde, konferans salonlarında sürekli mekanik hava değişimi sağlamak için tasarlanmıştır. ve diğer konut ve kamu binaları. Vantilatör, beslemeyi sağlayan seramik bir ısı eşanjörü ile donatılmıştır. egzoz havası ısı rejenerasyonu yoluyla ısıtılan taze filtrelenmiş hava. Ventilatör duvara montaj için tasarlanmıştır ve kesintisiz çalışma için derecelendirilmiştir. Taşınan hava, yanıcı veya patlayıcı karışımlar, kimyasalların buharlaşması, yapışkan maddeler, lifli malzemeler, kaba toz, kurum ve yağ parçacıkları veya tehlikeli maddelerin (zehirli maddeler, toz, patojenik mikroplar) oluşumuna elverişli ortamlar içermemelidir.