Elektrik nakledilirken üç faz olarak nakledilir. Fazlar arasındaki açıdan dolayı bir fazın akımı her zaman diğer fazın üzerinden devresini tamamlar. İlk iki fazdan gelen elektrik üçüncü fazdan geri döner. Sonrasında birinci fazdan gelen elektrik ikinci ve üçünc fazdan geri döner. Bu böyle gider. Nötr hattının kullanım amacı, abonelere tek faz elektrik verilebilmesini sağlamaktır. Bir fazdan gelen elektrik nötr hattı aracılığı ile diğer fazlara geçip devresini tamamlar. Yani A fazına bağlı bir kullanıcıya giden elektrik nötr hattı üzerinden B ve C fazlarına ulaşır ve kaynağına geri döner. Şimdi senin soruna gelirsek, Elektrik naklinde nötr hattı kullanılmaz, üç faz olarak nakil yapılır. Senin sorunda üstteki üç tel OG olarak tabir edilir. AG trafolarına ve OG abonelerine enerji taşır. Bu hatta nötr yoktur. Alttaki beş tel ise AG hattıdır. Beş telden üç faz, bir aydınlatma fazı ve nötr hattından oluşur. Dikkat edersen tellerden biri diğerlerine göre daha incedir, yine dikkat edersen sokak lambaları bu tele bağlıdır. Bu Hat trafo merkezindeki kontrol ünitesinden çıkar. Bu hattın konulma amacı sokak lambalarının bir yerden kontrol edilebilmesi ve bu lambalarda harcanan enerjinin ölçümlenebilmesidir. OG hattı ve AG hattı aynı direkten hat çekerek masrafları azaltmak için aynı direkte olur genelde. İkincisi talep eden abonelere OG bağlantısı verilmektedir. Dolayısıyla AG hattının ulaştığı her yere OG hattının da ulaşması gerekir, ki ileride OG bağlantısı talep edecek aboneler olduğuna sorun yaşanmasın.