Çoğu zaman fark etmesek de hayatımızın merkezinde önemli bir yeri olan elektriğin, önlemsiz olarak kullanılmaya devam edilmesi halinde insan güvenliğine büyük bir tehdit olduğunu söylemek yanlış olmaz. (daha&helliip;)
Topraklama Ölçümü
Topraklama Ölçümü ; bakır çubuklarla ve levhalarla toprağın içine gömdüğümüz iletkenlerin temas yüzeyine bağlı olarak toprağa geçiş direnci oluşur buna topraklama direnci denir. Topraklama direncini toprak megeri ile ölçüm yapılabilir. Bu cihaz yüksek frekanslı akım gerilim dalgası yayarak referanstan dönüşüne bakarak toprak geçiş direncini hesaplar ve ekrana yansıtır. Ekrandaki değer topraklama direncini gösterir. Topraklama ölçümü multimetre ile yapılamaz, multimetre ile nötr ve toprak arasında gerilim ölçülebilir. Bu ölçülen değer topraklama direnç değeri değildir. Topraklama; elektrikli araçların (jeneratör, transformatör, motor, aydınlatma direği, buzdolabı, çamaşır makinesi vb.) aktif olmayan yani gerilim altında yük taşımayan metal kısımlarının bir iletken vasıtasıyla toprakla birleştirilmesi işlemidir. Buna göre topraklama ölçümü ise; insan hayatı için risk oluşturabilecek elektrikli araç ve gereçlerin, bina ve işletmelerin EMO (Elektrik Mühendisleri Odası), TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini sağlayan teknik işlemler bütünüdür. 16 amper sigortamız varsa toprağa geçen akım büyüklüğü 16 amper üzeri olmazsa devre açılmaz. formül; 230volt/toprak geçiş direnci = Toprağa Kaçan akım olarak hesaplayabiliriz. Teknik olarak değerlendirdiğimizde çok küçük topraklama direnç değerleri elde edilmesi gerekir. Bu değeri ancak temel topraklamalarında ve T-N sistemlerinde elde edilebilir. Bu durumda büyük bir teknik olarak açık oluşuyor, çözüm olarak devreye fark rölesi (kaçak akım rölesi) ekliyoruz. Fark rölesi adında anlaşılacağı gibi gelen ve giden akımı sürekli izler, dönen akım değeri 30mA değerini geçince devreyi keser.