Bu web sitesi, siteyi güvenilir ve güvenli durumda tutarak, içeriği ve reklamları kişiselleştirerek, sosyal medya özellikleri sağlayarak ve sitenin nasıl kullanıldığını analiz ederek daha iyi hizmet sunmak amacıyla "çerez" kullanır ve bilgisayarınıza yerleştirir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın. "Kabul ediyorum"u tıklayarak çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Cat® CTS Serisi Otomatik Aktarma Anahtarı (ATS), tam özellikli bir güç kontaktörü tipinde aktarma anahtarında bulunan güvenilirlik ve çalıştırma kolaylığını gerektiren uygulamalar için yapılandırılabilir. CTS Serisi, en zorlu aktarma veya atlama anahtarı uygulamaları için tasarlanan X250 denetleyicisiyle donatılmıştır.
480 VAC'de UL 1008 olarak listelenmiştir CSA C22.2 No. 600 VAC'de 178 olarak onaylanmıştır 480 VAC üzerinden IEC 947-6-1 olarak listelenmiştir480 VAC'de UL 1008 olarak listelenmiştir CSA C22.2 No. 600 VAC'de 178 olarak onaylanmıştır 480 VAC üzerinden IEC 947-6-1 olarak listelenmiştir
CTS Serisi Otomatik Aktarma Anahtarı Standart Donanımlar
CTS Serisi Otomatik Aktarma Anahtarları
Cat CTS Serisi güç kontaktörü tipinde aktarma anahtarında, en üst düzeyde uygulama esnekliğine olanak tanımak için tam olarak programlanabilir/yapılandırılabilir bir mikro işlemci tabanlı denetleyici kullanılır. Ayrıca, CTS Serisi, en kritik yük gereksinimlerini bile karşılamasına olanak tanıyan geniş bir konfigürasyon dizisiyle sunulmaktadır.Kullanılabilir konfigürasyonlar şunları içerir:
40-4.000 Amper:
CTSD Gecikmeli Geçiş Aktarma Anahtarları
CTSM Manuel Aktarma Anahtarları
CTS Otomatik Aktarma Anahtarları
100-4.000 Amper:
CTSCT Kapalı Geçiş Aktarma Anahtarları
CBTSD Gecikmeli Geçiş Atlama Anahtarları
CBTSCT Kapalı Geçiş Atlama Anahtarları
CBTS Otomatik Aktarma/Atlama Anahtarları
Tüm CTS ürünleri, teknik özelliklerin güvenle belirlenmesine ve kurulumun güvenle yapılmasına olanak tanımak için endüstri gereksinimlerini karşılar veya aşar.
Kodlar ve Standartlar: NFPA 0,99, 101.110,NEC 517.700.701.702,IEEE 446, 241,NEMA ICS2-447
CSA C22.2 No. 600 VAC üzerinden 178 olarak listelenmiştir
Kalite Sistemi: ISO 9001 Kayıtlı
480 VAC üzerinden UL 1008 olarak listelenmiştir
Kontroller şuna uygun olarak test edilir:
Ekipman (Kumandalar ve Güç Bölümü) Sismik Testi onaylandı: IBC-2003 IEEE-693-2005
Muhafazalar şu gereksinimleri karşılar: UL 508, UL 50, ICS 6, ANSI C33.76 ve NEMA 250
480 VAC üzerinden IEC 947-6-1 olarak listelenmiştir
Sağlam olacak şekilde üretilen bu güç kontaktör anahtarları ailesi, güvenilir, çok yönlü ve kullanıcı dostu olmasına öncelik verilerek, aktarma anahtarı görevi için özel olarak tasarlanmıştır. Güç anahtarlama kontakları, tahrik mekanizması veterminal halkalarından oluşan CTS güç paneli komponentleri özel olarak oluşturulan biçim verilen bir arka plaka üzerine monte edilir. Mikro işlemci kontrolüyardımcı zaman gecikmeleri ve özel aksesuar ekipmanını içeren mantık cihazları, bakım kolaylığı sağlamak ve güç bölümünden ayırmak için kapıya monte edilmiştir. Bakım için kumanda panosunun yalıtılmasına olanak tanıyan bir bağlantı kesme bujisi ile donatılan numaralı bir kablo tesisatı ile bağlanırlar.
CTS Serisi Çalıştırma Yöntemi
Normal kaynak arızalandığında veya voltaj önceden belirlenen bir noktaya (genellikle anma değerinin %80'i) düştüğünde, gerekirse motor jeneratör setini başlatmak için bir devre kapatılır. Acil durum kaynağı anma voltajının %90'ına ve anma frekansının %95'ine ulaştığında, acil durum bobini kontrol rölesinden tahrik selenoidine enerji verilerek, ana kontakların yükle normal kaynak arasındaki bağlantıyı kesmeleri ve yükü acil durum kaynağına bağlamaları sağlanır. Tahrik solenoidi elektriksel strokunu tamamladıktan sonra, acil durum bobini kontrol rölesi bağlantısını kesmek için açılır. Aktarma anahtarı şimdi acil durum konumuna mekanik olarak kilitlenir. Normal voltaj normal kaynak olduğunda, onu acil durum kaynağına bağlar. Tahrik solenoidi elektriksel strokunu tamamladıktan sonra, acil durum bobini kontrol rölesi bağlantısını kesmek için açılır. Aktarma anahtarı şimdi acil durum konumuna mekanik olarak kilitlenir. Normal voltaj var olduğunda ve oturtulduğunda, bobin kontrol rölesi bağlantısını kesmek için açılır. Aktarma anahtarı şimdi normal konumuna mekanik olarak kilitlenir.
Tahrik Mekanizması
Tüm CTS anahtarlarında normal veya acil durumda mekanik olarak kilitlenen bir konum elde etmek için “merkez üzeri” ilkesi uygulanır ve yüksek devirli bir tahrik kontak aktarımlarının 100 ms veya daha kısa süreli olmasını sağla. Yüksek kontak basıncı ve pozitif mekanik kilit, UL gereksinimlerini çok aşan yüksek dayanım vekapanma güç değerlerine olanak sağlar.