قنوات الهواء مسبقه العزل من مصنع الصناعات المتميزه .
وصف المنتج :
ان نظام قنوات الهواء مسبقه العزل تستخدم الواح ساندويتش مصنوعة من رغوة خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية ، ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ، ومركبات الكربون الهيدروفلورية ، كثافتها: 45 كجم / م 3 مرتبطة بالحرارة على كلا الجانبين بورق الألمنيوم سمكه 60 /60 ميكرون من كلا الجانبين وسماكه 20مم للاستخدام الداخلى و 60/200 ميكرون وسماكه 30مم للاستخدام الخارجى .و الموصلية الحرارية للالواح 0.022 واط /م.ك . كما ان رقائق الألمنيوم الخارجيه مطلية بطبقة طلاء إيبوكسي مقاومة للعوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية لمنح عملائنا أقصى درجات الجودة في مشاريعهم.
وزن خفيف
نظام مجاري الهواء IM خفيف الوزن للغاية ، أخف بحوالي 8 مرات من مجاري الهواء المعدي.
تتمثل ميزة نظام مجاري الهواء IM فيما يتعلق بخفته في التخفيض الكبير في الأحمال على الهياكل الناتجة عن استخدامه
.
جودة الهواء
الألمنيوم ، المعروف بأنه مادة غير سامة ذات مقاومة عالية للتآكل ، يضمن الحفاظ على نقاء الهواء المزود. هذا هو السبب في أنه يمكن تركيب نظام قنوات الهواء IM بسهولة في أي مشروع (منزل .حضانه.مستشفى.مدرسه .سينما قاعه احتفالات .........الخ).
.
جوده العزل
في نظام قنوات الهواء IM ، يكون العزل مستمرًا وثابتًا في جميع نقاط القناة ، خاصة في الزوايا .اما فى مجارى الهواء المصنوعه من الصاج حيث يتم "ضغط" الصوف الزجاجي عادةً إلى الحد الأدنى من السماكة ، مما يفقده الكثير من خصائص العزل الخاصة به.
مقاوم للرطوبة
تتميز بنية الخلية المغلقة لرغوة البير بمقاومة ممتازة لامتصاص الرطوبة.
بالضافه الى رقائق الألومنيوم التي تغطي الألواح تعمال بمثابة مانع تبخر .
الصحه والسلامة
لا تطلق الواح المستخدمه فى تصنيع قنوات الهواء أي ألياف او غبار اوعوالق فى الهواء مما يحافظ على صحه المستخدمين وكذلك العاملين . يمكن للألياف المنبعثة من الصوف الزجاجي أن تلوث الهواء المحيط ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية لشاغلي المبنى أو التأثير على العاملين فى عمليات تصنيع مجارى الهواء الصاج .
تسرب الهواء
طريقة التصنيع الخاصة لنظام قنوات الهواء IM تمنح نظام قنوات الهواء احكام تام من تسريب الهواء مما يساعد على تخفيف الاحمال عن اجهزه التكييف وتوفير الطاقه .
حياة طويلة
الميزة الرئيسية لمنتج نظام مجاري الهواء IM هي متانتها وعمرها الطويل. تستمد خصائص الاستقرار ، وماديًا من الخصائص الفريدة للرغوة العازلة التي تنتجها IM جنبًا إلى جنب مع الخصائص النموذجية للألمنيوم. يمكن لنظام مجاري الهواء IM أن يمنح أداء عمل ممتازًا لأكثر من 25 عامًا.
العزل الحرارى
في تركيبات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ، يتم عزل مجاري الهواء من الصاج عن طريق تطبيق مادة عازلة خارج مجاري الهواء. المواد العازلة الأكثر استخدامًا في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء هي الصوف الزجاجي. بصرف النظر عن تكلفة المادة نفسها ، يلزم القيام بأعمال إضافية لتركيب العزل خارج مجاري الهواء ثم عزل الوصلة بعد التثبيت. فى قنوات الهواء المصنعه بالواح im لاتحتاج الى اى خطوات اخرى للعزل.
قيمة العزل
تعتبر قيمة العزل لألواح IM أفضل بالتأكيد مقارنة بقيمة أي منتجات أخرى تستخدم تقليديًا لعزل قنوات HVAC الهواء .
من المعروف أن PIRهو أفضل مادة عازلة متوفرة في السوق.
من المشاكل الرئيسية للصوف الزجاجي متانته ، حيث تقل سماكته بمرور الوقت.
على العكس من ذلك ، فإن pir الصلب مستقر للغاية.و تمنح الخلايا القريبة من رغوة البولي يوريثان الصلبة وبنيتها الكيميائية الخاصة أداء الاستقرار والعزل لفترة طويلة من الزمن ، أي لأكثر من 25 عامًا.