0
فحص طفاية الحريق نوع الماء التي تعمل بضغط أسطوانة / خرطوش الغاز1- ينبغي التأكد من مستوى الماء وزيادته إلى المستوى المطلوب إذا كان ذلك ضروريا ً .
2- يجب فحص القاذف والصفاية وفتحات التنفيس الموجودة بغطاء الطفاية وأنبوب الإخراج الداخلي والتأكد من أنها نظيفة وخالية من الشوائب .
3- يجب وزن أسطوانة / خرطوشة الغاز للتأكد من عدم وجود فقد في كمية الغاز المضغوط ، وفي حالة إذا كان الفقد أكثر من 10 % من وزن الأسطوانة فينبغي تغييرها بأخرى جديدة ، كما يجب فحص جلدة مانعه التسرب للتأكد من انها بحالة جيدة .
4- ينبغي قبل إعادة تركيب غطاء طفاية الحريق وربط أسطوانة / خرطوشة الغاز أن يتم التأكد من صلاحية يد تشغيل إبرة الخارم وأن أجهزة التشغيل الأخرى تعمل بحرية ، كما ينبغي فحص جلدة مانعة التسرب وتغييرها إذا لزم الأمر وتغييرها إذا دعت الحاجة لذلك .
5- يجب ربط أسطوانة / خرطوشة الغاز في مكانها بعد إدخال مسمار الأمان ومن ثم ربط غطاء طفاية الحريق بإحكام حتى لا يسمح بتسرب ضغط الهواء .
6- التأكد من سلامة خرطوم الإخراج ومن إحكام ربطه بجسم طفاية الحريق .
7- التأكد من عدم وجود صدأ أو أي تلف ظاهر سواء داخل أو خارج جسم طفاية الحريق .
8- ينبغي تفريغ هذا النوع من طفايات الحريق مرة كل 5 سنوات لأغراض الفحص وذلك للتأكد من صلاحيتها للعمل .
فحص طفاية الحريق نوع الماء التي تعمل بضغط الهواء المختزن / المحفوظهذا النوع من طفايات الحريق اليدوية يجب فحصة من الخارج عند الإستلام وكل 6 أشهر أو كل سنة وذلك للتأكد من سلامة القاذف وخرطوم الإخراج وخلوها من تأثير الصدأ ، كما يجب فحص مؤشر عداد ضغط الهواء للتأكد من أن الطفاية مضغوطة بالهواء كما هو مطلوب ، وبما أنها مضغوطة بالهواء فإنه لا يمكن فتحها للفحص إلا بعد تفريغها ، ولذلك يجب فحصها بتفريغها عند الاستلام ومن ثم يجب تفريغها مرة كل 4 سنوات بعد ذلك .
يجب فحص عداد الضغط المركب على طفاية الحريق قبل تفريغ الطفاية سواء لمكافحة الحريق أو لأغراض الفحص ، ويجب أن يتم فحصة مرة أخرى بعد إعادة تعبئة طفاية الحريق وذلك للتأكد من أن طفاية الحريق قد تم ضغطها بالضغط الصحيح .
يجب القيام بالفحوصات التالية بعد تفريغ طفاية الحريق :
1- التأكد من أن القاذف والصفاية وفتحات تنفيس الهواء بغطاء الطفاية وأنبوب الإخراج الداخلي ( إذا كان مركبا ) نظيفة وخالية من العوائق .
2- التأكد من ان خرطوم الإخراج – إذا كان مركبا ً – بحالة جيدة .
3- قبل إعادة غطاء طفاية الحريق إلى موضعه يجب فحص إبرة الخارم وأجهزة التشغيل الأخرى للتأكد من أنها تعمل بحرية كما يجب فحص جلدة مانعة التسرب وتغيرها إذا كان ذلك ضروريا ً ، ويجب بعد ذلك إحكام ربط غطاء طفاية الحريق حتى لا يسمح بتسرب ضغط الهواء .
4- التأكد من عدم وجود صدأ أو أي تلف ظاهر سواء داخل أو خارج جسم طفاية الحريق .