متطلبات السلامة من الحرائق لغرف المراجل الغازية: التفاصيل الدقيقة لترتيب غرف المراجل الغازية
تنتمي بيوت غلايات الغاز ، المحلية منها والمركزية ، إلى مرافق تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والامتثال لجميع قواعد الترتيب المنصوص عليها في القوانين التشريعية. يجب التقيد الصارم بمتطلبات السلامة من الحرائق الصارمة لغرف غلايات الغاز ، ولا يمكن إلا للسلوك المسؤول أن يضمن سلامة الأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب.
لماذا من المهم جدًا اتباع توصيات المتخصصين وهل تعتبر بيوت الغلايات خطرة جدًا أم أنها مجرد أسطورة مصممة لإضافة بعض المشاكل إلى بنائها؟
دعونا نلقي نظرة على جميع الفروق الدقيقة.
محتوى المقالة:
- المصطلحات والتعاريف الخاصة بمصانع غلايات الغاز
- معايير السلامة من الحرائق لغرف المرجل
- لماذا تجهيز بيت مرجل منفصل في المنزل؟
- قواعد لترتيب مباني غرف المرجل المستقلة
- خطر الحريق في المباني الصناعية
- السلامة من الحرائق لغرف المرجل
- استنتاجات وفيديو مفيد حول الموضوع
المصطلحات والتعاريف الخاصة بمصانع غلايات الغاز
لتسهيل فهم جوهر المحادثة ، سنشرح على الفور ما وما يسمى.
غرفة المرجل - هذه هي غرفة أو مبنى منفصل ، مجمع من المباني والهياكل ، مع مرافق تكنولوجية مصممة لمعالجة وتوزيع الطاقة الحرارية المستلمة من مورد الغاز الوارد.
مصانع المراجل - هذه هي معدات غرفة المرجل ، والتي تشمل مولد حراري ، في حالتنا ، غلاية ، وأجهزة وآليات مختلفة تسمح لنا بتنفيذ ومراقبة توليد الطاقة الحرارية (بما في ذلك المداخن ، والتهوية ، وأجهزة الإشارة ، والأتمتة المختلفة ، وأجهزة الاستشعار عن بعد ، وما إلى ذلك) لتلبية احتياجات الإنتاج السكنية والعامة المباني والمباني لأغراض أخرى.
دائمًا ما تكون وحدات منازل غلايات الغاز مؤتمتة تقريبًا ، مما يسهل عملية معالجة الوقود وتزويده ، مقارنة بالوقود الصلب.
المستهلك- مشترك يحصل على طاقة حرارية على شكل تدفئة أو ماء ساخن ، قادم من غرفة الغلاية بشكل قانوني وفقاً للاتفاقية المبرمة ، حق الملكية والإقامة.
غرف المرجل المركزية - مباني لأغراض التدفئة ، توفر الإمداد الحراري لعدة أغراض.
لامركزية- غرف مرجل مستقلة.
ممن لهم- منشأة إنتاج خطرة.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقسيم مرافق الإمداد بالحرارة عن طريق التعيين إلى:
- تم تصميم التدفئة ، لتزويد التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وهياكل الماء الساخن بالطاقة الحرارية.
- التدفئة والتصنيع - كما هو الحال في الحالة الأولى مع إضافة الدعم التكنولوجي للمباني الصناعية.
- الإنتاج - فقط للتدفئة التكنولوجية. تستخدم في الصناعة.
السلامة من الحرائق لغرف المرجل هي أولوية في الموافقة على وثائق التصميم لتركيب الأجهزة التي تعمل بالغاز.
الآن دعونا نلقي نظرة على الوثائق التي تحكم متطلبات السلامة من الحرائق للمباني.
معايير السلامة من الحرائق لغرف المرجل
لفهم القواعد ومعايير السلامة ، تحتاج إلى معرفة القوانين التي ستساعد على تجنب الأوراق والمتطلبات غير الضرورية للتحويل.
فيما يلي أهمها:
- SNiP 21-01-97 * (SP 112.13330.2011) - حول السلامة من الحرائق للمباني.
- ص من الاتحاد الروسي رقم 1521 المؤرخ 26 ديسمبر 2014 - قائمة المعايير الإلزامية ، بما في ذلك أنظمة الغاز.
- أمر Rosstandart بتاريخ 10/03/2011 رقم 5214- قائمة بالوثائق التي يتم على أساسها التطوعي ضمان الامتثال لـ TR بشأن سلامة شبكات توزيع الغاز.
- SP 62.13330.2011 - أنظمة توزيع الغاز.
- SP 42-101-2003 - القواعد الأساسية لبناء وتصميم أنظمة توزيع الغاز.
- رقم PP 870- سلامة شبكات توزيع الغاز TP.
- رقم SP 402.1325800.2018 - قواعد تصميم استهلاك الغاز.
- SP 3 (4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10) .13130 - القواعد التي تحمي أنظمة الحريق.
- SP 60.13330 2016 - التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
- رقم SP 402.1325800.2018 - "المباني السكنية. قواعد لتصميم أنظمة استهلاك الغاز ".
- 89.13330.2016 - مصانع الغلايات.
- القانون الاتحادي رقم 123 - "TR على متطلبات السلامة من الحرائق".
- رقم PP 390- "على نظام النار".
- NPB 105-03.
بالطبع ، لا يزال هناك الكثير من القواعد والمعايير ، ولكن هذه هي الأساسيات التي ستساعد في تجهيز غرفة المرجل بشكل صحيح وفقًا لجميع معايير السلامة من الحرائق.
لماذا تجهيز بيت مرجل منفصل في المنزل؟
عند ترتيب نظام التدفئة ، يواجه صاحب المنزل خيارًا حيث سيتم وضع معدات استخدام الغاز.
فكر في أنواع غرف المرجل.
قد تكون غرف المرجل:
- داخل المنزل - عادة ما يتم توفيرها حتى في مرحلة بناء المنزل ، حيث قد لا يحتوي المبنى على مساحة خالية مناسبة للمعلمات ؛
- على أساس منفصل كامتداد ، على طول جدار فارغ وملاحظة المسافة إلى أقرب باب ونافذة من متر واحد بدون رأس مال مجاور لمبنى سكني ؛
- قائما بذاته - تقع على مسافة معينة من المنزل الرئيسي.
تحدد اللوائح أنه إذا لم تتجاوز طاقة المعدات التي تعمل بالغاز 60 كيلو واط ، فيمكن أن تكون آخر في المطبخ (باستثناء المطبخ المتخصص) ، في غرفة المطبخ ، غرفة الطعام ، المباني الأخرى غير السكنية ، باستثناء الحمامات والحمام.
الحد الأدنى لحجم الفرن لـ 30 كيلو واط من الطاقة لا يقل عن 7.5 متر مكعب. م من 60 إلى 150 كيلووات تتطلب غرفة منفصلة. الحد الأدنى لحجم الغرفة 13.5 متر مكعب. م من 150 إلى 350 كيلووات. الحد الأدنى لحجم الغرفة من 15 مترًا مكعبًا. م
نحن نتحدث بشكل خاص عن منازل الغلايات الفردية ، أي بقوة معدات تتراوح من 60 إلى 350 كيلووات.
قواعد لترتيب مباني غرف المرجل المستقلة
من أجل عدم الخلط بين عدد كبير من اللوائح ، عند ترتيب غلاية غاز مستقلة لمنزلك أو شقتك ، يمكنك استخدام SP 402.1325800.2018.
تم تضمين هذه الوثيقة في القائمة التي وافقت عليها وزارة العدل كتطبيق طوعي ، ولكن هناك العديد من الفروق الدقيقة.
لا يلغي مستند الطلب الطوعي الالتزام بالامتثال للقواعد في حالة عدم وجود حل بديل أو عدم اكتماله. وفي الوقت نفسه ، يضمن تطبيق مدونة القواعد هذه الامتثال الكافي لـ TR على سلامة المباني والهياكل.
ضع في اعتبارك النقاط الرئيسية التي ستساعدنا في ترتيب مباني غلاية توليد الحرارة في منزل أو شقة.
لذا ، يجب أن تكون غرفة منفصلة لغرفة المرجل ، مصممة لتوفير الطاقة الحرارية والماء الساخن ، 15 مترًا مكعبًا على الأقل. أمتار في المساحة ولا يقل ارتفاعها عن 2.5 متر عند تركيب مرجل بغرفة احتراق مفتوحة ، أو 2.2 متر بغرفة احتراق مغلقة.
يمكن تجهيز غرفة المرجل في أي غرفة ذات تهوية غير سكنية تتوافق مع جميع المعايير ، بما في ذلك غرف الطابق السفلي / الطابق السفلي ، باستثناء الحمامات والحمامات. في نفس الوقت ، هي غرفة منفصلة ضرورية عند تشغيل الوحدات بسعة 50 كيلوواط أو أكثر ، في حين أن السعة الإجمالية للغلايات (إذا كانت هناك 2) يجب ألا تتجاوز علامة 100 كيلوواط.
إذا قمت بتجهيز غرفة المرجل في منزل خاص أو شقة ، حتى في غرفة منفصلة ، لا يمكنك تثبيت أكثر من وحدتي تسخين أو سخانات مياه تعمل بالغاز من نوع سعوي.
يجب أن تكون التهوية من النوع الطبيعي ، يتم توفير غطاء المحرك لمدة 3 مرات لتبادل الهواء في الساعة ونفس الإمداد ، والذي يتضمن أيضًا الحجم المزود من هواء الاحتراق. لتحديد المعلمات الدقيقة ، يجب إجراء حسابات خاصة. اقرأ المزيد عن تهوية غلاية الغاز هنا.
يجب أن يكون التزجيج وفتحة النافذة 0.03 متر مكعب على الأقل. يجب إزالة m من كل مكعب من حجم مساحة الغرفة ، إما وفقًا لـ GOST R 12.3.047 ، بسهولة.
إذا كنت لا تعرف ما هو ، انظر إلى GOST R 56288. أي أنه يمكن أن يكون من البولي كربونات ، ثلاثي ، الزجاج مع التعزيز ، وما إلى ذلك. يتم إنشاء هذا الحق مع تبرير لسداد الضغط أثناء الانفجارات وضمان استقرار المبنى.
يجب أن يكون الباب إلزاميًا ويفتح للخارج.
الآن عن المسافات. في جوازات سفر المعدات التي تستخدم الغاز ، هناك معلومات - توصيات من الشركات المصنعة حول موقع أجهزتهم والمسافة إلى الهياكل المختلفة.من المهم جدًا مراقبتها بدقة ، ولكن في نفس الوقت الاعتماد على راحة الوصول إلى الأجهزة لإدارتها أو فحصها أو إصلاحها. علاوة على ذلك ، هناك عدة معايير إلزامية للسلامة من الحرائق.
يجب أن تكون الجدران التي يتم فيها تعليق وحدات الجدار من نوع الدائرة المزدوجة مقاومة للحريق ، ويجب فصل المعدات نفسها عن الأسطح ، بما في ذلك الجوانب الجانبية ، بما لا يقل عن 2 سم. يتم توفير المسافة بواسطة مثبتات قياسية. في نفس الوقت ، ضع في اعتبارك وزن معدات الغلاية بحيث تتحمل مواد الجدار حمولة لا تقل عن 35-70 كجم.
إذا كان من المخطط أن يتجاوز ضغط الغاز 0،0025 ميجا باسكال ، يتم تركيبه أمام الغلايات وغلايات الغاز مثبتاتوالتي ستحاذي إمكانات احتراق الغاز.
ترتيب نظام الإنذار
يمكن تنفيذ قرارات التصميم بشأن سلامة المباني من تلوث الغاز في مرحلة التصميم. لهذا ، يتم استخدام الأنظمة مع الإيقاف التلقائي لإمدادات الغاز في المنازل المحجوبة ، مع الأجهزة التي تعمل بالغاز من 50 كيلو واط ، عندما تكون غرف المرجل في الطوابق السفلية وأرضيات الطابق السفلي ، في المباني متعددة الشقق ، بما في ذلك المباني المدمجة أو المرفقة المولدة للحرارة.
لتحديد وجود غازات قابلة للاشتعال في الهواء ، بغض النظر عن نوع غرفة المرجل ، يتم توفير نظام إنذار يعمل بتركيز 3-20٪ من خليط خطير في الهواء من الحد الأدنى. كقاعدة ، تتوافق أجهزة الإشارات الضوئية والصوتية مع GOST R EN 50194-1.
يجب أن تمنع وحدة الأتمتة لوحدات الغاز إمدادات الغاز عندما:
- وقف حرق اللهب في الفوهات دون إغلاق طبيعي ؛
- تجاوز مؤشرات الضغط على أجهزة الاستشعار أو في مؤشرات منخفضة للغاية - ينطبق على المبرد ؛
- إذا تم كسر المسودة أو الإمداد الجوي القسري ؛
- عندما يحدث انقطاع في الطاقة - في حالة الغلايات المعتمدة على الكهرباء ؛
- غليان (ارتفاع درجة حرارة) المبرد.
وحدة الأتمتة في غلايات الغاز مهمة جدًا للامتثال السلامة من الحرائق.
لا تزال هناك قواعد تتعلق بالتأريض والحماية من الصواعق والكهرباء بشكل عام.
الآن سننظر فيها بمزيد من التفصيل ، لأنها تزيد أيضًا من خطر حريق معدات استخدام الغاز.
إمدادات الطاقة وإمدادات المياه
بطريقة أو بأخرى ، هناك أسلاك كهربائية في غرف المرجل. هذا هو توفير الأتمتة للضوء ، والغلاية ، وإشعال بيزو ، والإضاءة ، ومعدات الضخ وما إلى ذلك. يتم ترتيبها في غرف المرجل وفقًا لقواعد تركيب التركيبات الكهربائية.
وغني عن القول أنه عند وضع الكبل الكهربائي ، من المهم جدًا التأكد من أنه يمر بحرية ، ويمكن الوصول إليه للفحص ، ولا يلمس مناطق تأثيرات درجة الحرارة.
من الضروري توفير إمدادات نظام إمدادات المياه للمعدات لضمان نظام الماء الساخن المحلي ودائرة إمدادات المياه.
يتم التأكد من تركيب أنظمة إمدادات المياه وفقًا لمعايير SP 55.13330 ، و SP 54.13330 ، و SP 30.13330.
قواعد استخدام غرف المرجل المنزل
يجب تشغيل مصانع الغلايات من النوع المستقل وفقًا لقواعد استخدام معدات الغاز.
المتطلبات قياسية:
- تحقق بانتظام من وظائف المعدات ؛
- لا تستخدم الأجهزة ذات الأعطال ؛
- لا تخزن السوائل القابلة للاشتعال بالقرب من الوحدات ؛
- إبعاد الأطفال عن المعدات ؛
- القيام سنويًا بصيانة الأجهزة بمشاركة متخصصين من محطة توزيع الغاز ؛
- لا تقم بتغيير أو إصلاح المولدات الحرارية وخطوط أنابيب الغاز بنفسك.
يجب أن يرشدك الموظف الذي يسمح لأجهزتك بالعمل على قواعد الاستخدام من أجل سلامتك.
خطر الحريق في المباني الصناعية
مع غرفة واحدة و المباني السكنية أحسب. الآن دعونا نتحدث عن الأغراض الصناعية والمستودعات المولدة للحرارة. بموجب القانون الاتحادي رقم 123 TR بشأن متطلبات السلامة من الحرائق.
لتحديد درجة خطر انفجار / حريق الكائن ، استخدم التقسيم إلى فئات وفئات.
وفقا ل PP رقم 390 ، يتم تصنيف غلاية الغاز كمرفق إنتاج خطير وينتمي إلى الفئة F5. وفقًا للمعايير ، يتم تطبيع المباني من هذا النوع إلى فئة خطر الحريق من الأكثر خطورة بموجب الحرف A ، إلى الأقل المشار إليه بالحرف D:
- زيادة خطر الحريق / الانفجار هي A.
- خطر الانفجار والحريق - ب.
- يشير خطر الحريق إلى الفئة B - من B1 إلى B4.
- خطر حريق معتدل - تحت الحرف G.
- إن خطر الحريق المنخفض ، والذي يصعب عزوه إلى مثل هذا التركيب للغاز ، له رمز D.
كقاعدة ، من الصعب تنسيق ترتيب كائن غاز مع فئة فرعية D ، لذلك سننظر في غرف المرجل من A إلى G.
يجب حساب الفئة الفرعية بناءً على:
- نوع الوقود المستخدم.
- حسب درجة مقاومة الحريق (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس).
- المعدات التي يتم تركيبها في الداخل.
- ميزات التصميم لغرفة المرجل نفسها (فئة الخطر لتصميم غرفة المرجل الغاز C0 و C1 و C2 و C3). وقد تحددت المادة 87 من القانون الاتحادي رقم 123.
- خصائص العمليات الجارية.
يتم أيضًا تحديد الفئة الفرعية بشكل مشروط على أساس SP 12.13130.2009 ، NPB 105-03 ، SP 89.13330.2011 ، القانون الاتحادي رقم 123.
غرفة الغلاية ، على أي حال ، هي شبكة استهلاك الغاز. يتم تحديد OPO بالمعايير التالية:
- وجود غلايات تحت ضغط أو مؤشرات درجة حرارة بيئة العمل لـ 115 درجة.
- إذا كان تكوين منزل غلاية الغاز يحتوي على غاز بضغط 0.005 ميجا باسكال.
- غرفة المرجل هي نظام مركزي أو تركيب يخدم شرائح مهمة اجتماعياً من السكان.
يتم تحديد فئة خطر الحريق من جميع النواحي من قبل مصممين متخصصين.
السلامة من الحرائق لغرف المرجل
تخضع المباني الصناعية لمتطلبات السلامة من الحرائق الخاصة. بادئ ذي بدء ، فهي فردية ويتم تجميعها وفقًا لتعريف الفئة الفرعية للمباني في مرحلة التصميم والتدريب.
لكن هناك قواعد عامة. يشار إلى متطلبات السلامة من الحرائق لمبنى معين في مهمة التصميم ، يخضع المشروع الذي تم إنشاؤه لموافقة إضافية.
بادئ ذي بدء ، من الإلزامي أن تكون الجدران قابلة للانحراف بسهولة ، ويتم حساب حجمها بشكل فردي ، ومع ذلك ، يجب ألا يقل عن 0.05 متر مكعب. م للفئة أ و من 0.03 متر مكعب. م للفئة ب. يتم تحديد مساحة وسماكة الزجاج طبقاً للمواصفة SP 56.13330.
إذا لم يكن هناك اختلاف فني في توفير التزجيج ، فمن الممكن تجهيز السقف العلوي من الألمنيوم وأسمنت الكريسوتيل وألواح الصلب ، وكذلك الصمامات المتفجرة.
يتم تحديد مقاومة الحريق للجدران ، بالإضافة إلى الهياكل الداخلية الأخرى ، وفقًا لتصنيف منزل غلاية الغاز وفقًا لفئة الغرفة ، بما يتوافق مع السلامة من الحرائق. في أي حال ، يجب أن تكون مواد غير قابلة للاحتراق ، والتي في حالة الاشتعال لا تحتوي على مواد سامة.
أبواب غرف المرجل تفتح بالضرورة بالخارج. ويجب أن يكون مدخل خط أنابيب الغاز مجهزًا بصمام كهرومغناطيسي. من الضروري إيقاف إمداد الوقود عند تشغيل مستشعرات الأمان وانقطاع التيار الكهربائي.
تعتبر إمدادات المياه الداخلية شرطًا أساسيًا للامتثال لـ PPB. يتم وضع خزانات الإطفاء بالقرب من صمامات الإغلاق ويجب أن تشير على أبوابها إلى رقم هاتف قسم الإطفاء ، وكذلك رقم الرافعة.
في هذه الحالة ، يجب تركيب نظام إطفاء الحريق بحيث تضرب الطائرات ، إذا لزم الأمر ، في أي وقت في غرفة المرجل.
ميزات مشغل غرفة المرجل
كبير المهندسين ، المعين لغرفة المرجل أو أي شخص آخر مفوض ، يوافق على PPB ويعين الشخص المسؤول عن مكافحة الحرائق ، والذي يقوم بدوره بإحاطة الموظفين والتدريب والدروس على الحد الأدنى من الحريق في حالة الطوارئ.
تأكد من نشر خطة الإخلاء وأرقام الطوارئ للموظفين في الأماكن التي يمكن الوصول إليها بصريًا.
مطلوب فحص بصري يومي لمعدات الغاز.
بأي حال من الأحوال:
- محاولة بدء المعدات التي بها عيوب في الشعلات وأجهزة تزويد الوقود ؛
- تنفيذ عملية الشغب مع التحكم في التباطؤ وأتمتة التعديل ؛
- بدء تشغيل الوحدات دون التطهير الأولي ؛
- عدم استخدام الوحدات للغرض المقصود منها ، على سبيل المثال ، الملابس الجافة وما إلى ذلك ؛
- التدخين في غرفة مع زيادة خطر الانفجار / الحريق - تم تجهيز منطقة مخصصة للتدخين بشكل منفصل ؛
- العمل في الملابس الملوثة بمواد قابلة للاشتعال ؛
- تجاهل التخلص من مواد التنظيف ؛
- تخزين قوارير واسطوانات قابلة للاشتعال بالقرب من المعدات.
وبطبيعة الحال ، يُحظر وصول الأطفال والأشخاص غير المصرح لهم إلى المعدات.
يلزم تركيب أجهزة إنذار الحريق في هذه الأماكن.
نظام إمدادات الطاقة من أجهزة الاستشعار بالضرورة دون انقطاع.أي ، هذا اتصال شبكة و UPS.
معدات مكافحة الحريق لغرف غلايات الغاز
كما ذكرنا من قبل ، فإن موقع المخزون الضروري لإطفاء الإشعال ، له تسميات خاصة.
الوجود الإلزامي لطفايات الحريق من البودرة أو الرغوة أو ثاني أكسيد الكربون ، المصممة وفقاً لشهادة التشغيل يتم تخزين الرمل في صناديق معدنية.
يتم استخدام ألياف الأسبستوس والشعر والخرق في العمل ، وهنا يجب تخزينها في أماكن محمية من الحريق.
توجد مجموعة الحماية من الحرائق في صناديق مختومة خاصة مطلية باللون الأحمر.
يتم ضمان السلامة من الحرائق في مرافق الإنتاج والتخزين من خلال الامتثال للقوانين التشريعية.
استنتاجات وفيديو مفيد حول الموضوع
التهوية في غرفة المرجل بغلاية الغاز:
لذا ، فقد حددنا معايير السلامة من الحرائق لغرف غلايات الغاز في المنزل ، وكيفية معرفة فئة الخطر التي ينتمي إليها منزل غلاية الغاز والقواعد التي تنطبق عليها. بالطبع ، هذه مجرد متطلبات عامة ، ولكن عند تصميم المباني المولدة للحرارة ، من الضروري دراسة جميع الوثائق التنظيمية بالتفصيل.
ربما لديك مهارات في تصميم منازل غلايات الغاز أو يمكنك إضافة معلومات قيمة لموادنا؟ يرجى مشاركة تجربتك في التعليقات. هناك يمكنك طرح أسئلة حول موضوع المقالة.