Sanoat havo sovutgichi ustaxonalar uchun juda yaxshi sovutish va shamollatish uskunasi.ishchilar ishlaydigan lavozimlarga toza salqin havo yetkaziladi kanal orqali, bu kamaytirishi mumkininvestitsiya qiymatiuchunkorxona ustaxonasi.Bo'lgandasovutish havosining etarli emasligi yoki havo chiqishida notekis havo miqdori, Agar sovutish tizimi tomonidan ishlab chiqilgannoprofessionalmantiqiy emas.Shunday qilib, keling, havo sovutgich tizimingizni loyihalashda texnik talablar va ishlab chiqarish usullari va ko'nikmalarini ko'rib chiqaylik.
1. Havo kanalini tanlash odatda galvanizli qatlam bo'lib, u atrof-muhit xususiyatlariga ko'ra shisha tolali plastmassa, plastik havo kanali, alyuminiy folga kompozit taxtasi va boshqa materiallar bo'lishi mumkin;
2. Havo chiqishi odamlar bo'lgan joylarga o'rnatilishi kerakishlaydi.Havo chiqishining texnik xususiyatlari quyidagilarga bog'liqhavo kanalining uzunligi va havo hajmi.Odatda, 270 * 250 mm va 750 * 400 mm bo'lgan ikkita havo chiqadigan o'lcham mavjud.Thehavo tezligihavo chiqishidan is 3 -6 m/s;
3. Havo ta'minoti quvurlarining texnik xususiyatlari odatda taxmin qilingan oqim tezligi usuli bilan ishlab chiqilgan.Magistral havo trubasining shamol tezligi 6-8 m / s, tarmoqli quvurlarning shamol tezligi 4-5 m / s, oxirgi quvurlarning shamol tezligi esa kamida 3-4 m / s darajasida saqlanadi;
4. Havo ta'minoti kanali juda uzun bo'lmasligi kerak.Umuman olganda, umumiy maqsadli modeldagi havo ta'minoti kanali 18000 havo hajmisanoat havo sovutgichidan oshmasligi kerak25 m, havo teshiklari esa 12 m ichida saqlanishi kerak.
5. quvur liniyasining mahalliy qarshilik yo'qotilishini kamaytirish uchun keraksiz burilishlar va novdalar oldini olish uchun kanalni iloji boricha tekis qilib loyihalash;
6. Havo kanalini loyihalashda, atrof-muhitni muhofaza qilish konditsionerining asosiy blokining havo kanalining o'lchamiga ko'ra, havo kanalining diametri to'g'ri qisqartirilishi kerak va havo kanalining diametri juda ko'p o'rnatilmasligi kerak. .Odatda, butun havo kanali uchun diametri o'zgarishining maksimal soni to'rt martadan oshmasligi kerak;
9. Havo kanali tarmog'i havo kanali loyihasida amalga oshirilishi kerak bo'lsa, havo hajmini sozlash uchun filial trubkasida alohida valf yoki havo to'xtatuvchi plitani o'rnatish kerak, shunda filial quvurining havo hajmi etarli bo'ladi. dizayn talablariga javob berish uchun.
