title: Hueco de tensión
text: # Hueco de tensión
  
  El hueco de tensión es una reducción brusca de la tensión de alimentación de una red eléctrica a un valor situado entre el 90 y el 1% de la tensión declarada, seguida del restablecimiento de la tensión después de un corto período de tiempo. Por convenio, un hueco de tensión tiene una duración de entre 10 ms (medio ciclo a 50 Hz) y 1 minuto. Los huecos de tensión se pueden dar en una, dos o tres fases.
  
  # Hueco de tensión
  ## Clasificación
  
  Los huecos de tensión se pueden clasificar en función de distintos parámetros:
  
  # Hueco de tensión
  ## Clasificación
  ### Profundidad y duración
  
  Profundidad: La profundidad o amplitud de un hueco de tensión, se define como:
     $\Delta U(\%)={\frac {Ud-Umin}{Uc}}*100$
  Donde $Ud\,$ es la tensión de alimentación declarada y $Umin\,$ es la tensión residual (valor mínimo de tensión alcanzado durante el hueco). En función de la profundidad, se suelen clasificar los huecos de tensión en cuatro grupos:
  * Huecos de entre el 10% y 30% de Uc.
  * Huecos de entre el 30% y 60% de Uc.
  * Huecos de entre el 60% y 99% de Uc.
  * Huecos de profundidad <=99% de Uc.
  Duración: La duración de un hueco de tensión es el tiempo durante el cual el valor eficaz de la tensión es inferior al 90% de la tensión declarada. En función de la duración tenemos:
  * Huecos de entre 1/2 ciclo-100ms
  * Huecos de entre 100ms-500ms
  * Huecos de entre 500ms-1s
  * Huecos de entre 1s-3s
  * Huecos de entre 3s-20s
  * Huecos de entre 20s-60s
  
  # Hueco de tensión
  ## Clasificación
  ### Simetría o asimetría
  
  Simétricos: Cuando el valor eficaz de la tensión disminuye en todas las fases en la misma proporción, y el desfase entre ellas se mantiene en 120°. Son simétricos los huecos provocados por cortocircuitos trifásicos, arranque de un motor de potencia o las sobrecargas producidas por cargas trifásicas.
  Asimétricos: Cuando la disminución del valor eficaz de la tensión no es igual para las tres fases y/o el desfase entre ellas no es de 120°. Son asimétricos los huecos provocados por faltas fase-tierra, fase-fase, fase-fase-tierra, conexión de transformadores de potencia, o sobrecargas por cargas monofásicas o no simétricas.
  
  # Hueco de tensión
  ## Clasificación
  ### Forma de la onda
  
  * Hueco rectangular
  * Hueco trapezoidal
  * Hueco triangular
  * Hueco circular