text:
- Josephine Chase
- 2 years ago
- Views:
1 CURRENT INTERRUPTION USING HIGH VOLTAGE AIR-BREAK DISCONNECTORS PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Eindhoven, op gezag van de Rector Magnificus, prof.dr. R.A. van Santen, voor een commissie aangewezen door het College voor Promoties in het openbaar te verdedigen op dinsdag 16 maart 24 om 16. uur door David Francis Peelo geboren te Dublin, Ierland
2 Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotoren: prof.dr.ir. R.P.P. Smeets en prof.ir. L. van der Sluis CIP-DATA LIBRARY TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Peelo, David F. Current interruption using high voltage air-break disconnectors / by David F. Peelo. Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven, 24. Proefschrift. ISBN NUR 959 Trefw.: hoogspanningsschakelaars / boogontladingen / elektrische doorslag. Subject headings: switchgear / switching / circuit-breaking arcs / electric breakdown.
3 A great flame follows a tiny spark. Dante Alighieri ( ) To my wife Anna-Lena, my children Anna-Maria and Nicholas and my granddaughters Anna and Emelie i
5 SUMMARY High voltage air-break disconnectors are intended for use as isolators and as such are operated under energized conditions. The disconnectors will therefore be required to interrupt unloaded transformer magnetizing, capacitive or loop currents in air dependent on the circumstances and the practices of individual utilities. Each of these switching duties is unique in terms of the arc-circuit interaction, arc sustainability and arc extinction. This research investigates this arc behaviour with particular emphasis on the loop switching case. The interruption of unloaded transformer magnetizing currents of 1 A or less is mainly dependent on achieving a sufficient disconnector contact gap spacing to withstand the transient recovery voltage. For currents greater than 1 A, thermal effects come into play and will promote longer arcing times. Inrush current may occur, also having the effect of prolonging the arcing time but not the arc length. The interruption process is one of repetitive breakrestrike with associated restriking overvoltages. The impact of the overvoltages on the transformer insulation structures is a matter for consideration. For capacitive currents of 1 A or less, successful interruption is dependent on achieving the minimum disconnector contact gap spacing to withstand the recovery voltage and on the ratio of the source and load side capacitances C S /C L. For currents greater than 1 A, thermal effects add to the complexity of the interruption process. The longest arcing times and highest restriking overvoltages occur when C S /C L < 1. The explanation for this lies in the magnitude of the equalization voltage immediately after restriking relative to the source voltage and the associated restrike current magnitudes. A number of arcing modes can be identified dependent on the current magnitude and C S /C L. The loop switching case is more complex with current interruption having the obvious dependency on the current magnitude and the loop impedance. The switching duty is one of current commutation from one circuit to a parallel circuit and arc extinction follows an initial arc instability. The research shows that the condition for arc instability is similar to that for an arc in a DC circuit. Potential for arc modelling is examined with a view to enabling simulation of this duty. The research is principally based on tests and observations on vertical break and centre-break type disconnectors. The extension of the research results and conclusions to double-break and pantograph type disconnectors is discussed as is suggestions for further research into the subject. iii
6 SAMENVATTING Titel: Het schakelen van stromen met hoogspanningsscheiders in open-lucht opstelling Hoogspanningsscheiders hebben als functie netdelen te isoleren en worden geschakeld onder spanning. Scheiders zullen derhalve kleine stromen moeten onderbreken die oftewel capacitief van karakter zijn, oftewel inductief (als magnetiseringsstroom van onbelaste transformatoren) oftewel het gevolg zijn van een commutatie schakeling, afhankelijk van de praktijken in de diverse energiebedrijven. Elk van deze schakelhandelingen is uniek in termen van wisselwerking tussen boog en circuit, de mogelijkheden tot in stand blijven van de boog en uiteindelijk de onderbreking. Deze studie onderzoekt dit booggedrag in scheiders in open-lucht opstelling, met vooral aandacht voor het commutatief schakelen: het forceren van bedrijfsstroom uit een netdeel naar een parallel geschakelde tak. Het onderbreking van magnetiseringsstromen in onbelaste transformatoren van 1 A of minder wordt vooral bepaald door het bereiken van een afstand tussen de scheider contacten, voldoende groot om de transiënte wederkerende spanning te kunnen weerstaan. Bij stromen groter dan 1 A gaan thermische processen een rol spelen, die langere boogtijden zullen veroorzaken. Inrush stromen kunnen optreden; deze zullen de boogtijd verlengen, maar vergroten niet de lengte van de boog. Het onderbrekingsproces wordt hier gekenmerkt door een opeenvolging van onderbrekingen en herontstekingen, met de daarbij behorende overspanningen. De gevolgen van deze overspanningen op de isolatie van transformator wikkelingen moeten in acht genomen worden. In het geval van capacitieve stromen van 1 A of minder, wordt een geslaagde onderbreking ten eerste bepaald door het bereiken van een minimale afstand tussen de scheider contacten om de wederkerende spanning te kunnen weerstaan en ten tweede door de verhouding van bron- en lastzijde capaciteit Cs/Cl. Voor stromen groter dan 1 A, maken thermische processen het onderbreken complexer. De langste boogtijden en de hoogste overspanningen als gevolg van herontstekingen treden op wanneer Cs/Cl < 1. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in de grootte van de vereffeningsspanning meteen na de herontsteking ten opzichte van de bronspanning enerzijds, en in de grootte van de bijbehorende stromen anderzijds. Een aantal verschijningsvormen van de boog kan worden vastgesteld, afhankelijk van de grootte van de stroom en de verhouding Cs/Cl. Het commutatief schakelen is ingewikkelder, waarbij de stroom onderbreking wordt bepaald door de grootte van de stroom en de impedantie van de lus waarin de commutatie plaats vindt. De schakelhandeling bestaat uit commutatie van stroom uit een circuit naar een parallel circuit waarbij het doven van de boog het gevolg is van een aanvankelijke instabiliteit. Dit onderzoek toont aan dat de voorwaarde voor het optreden van een degelijke instabiliteit analoog is aan die van een gelijkstroom boog. De mogelijkheden van boog modellering zijn onderzocht met het oog op simulatie van deze schakelhandeling. Dit onderzoek richt zich met name op beproevingen en waarnemingen van scheiders met vertikaal bewegende armen, en scheiders met een centrale scheiding. De extrapolatie van de onderzoeks resultaten en -conclusies naar scheiders met dubbele onderbreking en pantograaf scheiders wordt behandeld, en is als aanbeveling voor verder onderzoek op dit gebied neergelegd. iv
7 CONTENTS Summary... iii Samenvatting...iv 1. High voltage air-break disconnectors Introduction Standards Bus and station arrangements Perspective Objective of the research Literature review Introduction Transformer magnetizing currents Capacitive currents Loop currents Free burning arcs in air Conclusions Interrupting transformer magnetizing current Introduction Analysis Restriking and its consequences Inrush currents Auxiliary interrupting devices Conclusions Interrupting capacitive currents Introduction Analysis Auxiliary interrupting devices Field experience Video record review Capacitive current switching tests Conclusions Loop switching Introduction Loop switching tests Initial current, loop impedance and arcing time Arc video record analysis Application perspective Electrical characteristics of the arc Conclusions...11 v
8 6. Discussion on use of other disconnector types General conclusions and suggestions for further research References Annex A Annex B Transformer transient recovery voltages EHV transformer switching case study Annex C Video still images: Figures C1 to C Annex D Auxiliary interrupting devices and capacitive currents Annex E Annex F Comparative analysis of loop switching tests by Andrews, Janes and Anderson Influence of weather Acknowledgments Curriculum Vitae vi
9 Section 1 High voltage air-break disconnectors 1.1 Introduction The function of air-break disconnectors in high voltage power systems is to provide electrical and visible isolation of one part of the system. The isolation generally takes two forms: 1. Isolation related to normal day-to-day operation of the power system. For example, shunt reactors required only during light load periods are switched out using circuit breakers and then isolated by disconnectors during peak load periods. 2. Isolation related to repair or maintenance on transmission lines or station equipment such as transformers, circuit breakers and so on. In the latter regard, the disconnectors are a major contributer to personnel safety. In North America and no doubt similarly elsewhere, power system safety practices require a so-called guaranteed point of isolation with a visible break and a disconnector mechanically locked in the open position meets this requirement. If the disconnector is motor-operated, then the electrical circuit of the operator is also visibly isolated by means of a knife switch or a removable fuse link. To serve the purpose of isolation, disconnectors are required to have a greater voltage withstand capability across the open gap than to ground. The purpose of this is to ensure that surge voltages originating in the power system or due to lightning activity will more likely cause flashover to ground than across the open gap. At system voltages of 245 kv and below, this requirement adds at least 1% above the line to ground voltage withstand capability. 1 At system voltages of 3 kv and above, the requirement is stated as a bias voltage test, i.e. an AC voltage applied to one side of the disconnector and a switching or lightning surge applied to the other. To achieve isolation disconnectors are operated under energized conditions and will thereby interrupt current, the type of current being dependent on the circumstances. This interruption of current in air by disconnectors is the subject of this thesis. To establish the background for the subject, this section further provides an overview of the following: the different types of high-voltage air break disconnectors in use; the type and ranges of current to be interrupted by disconnectors; how the subject is treated in standards; typical bus and station arrangements. The section concludes with a perspective on the need for this work and the objectives of this research effort. 1
10 Section 1 High voltage air-break disconnectors come in a variety of types and mounting arrangements. The four most commonly used types are: Vertical break type Centre side break type Double side break type Pantograph type Of these types, the vertical break type is the most used and is the type primarily considered in this thesis. The vertical break disconnector is shown in Fig The active parts of the disconnector are the hinge end assembly, the blade and the jaw end assembly. The left-most insulator rotates to open or close the disconnector. The blade is shown open to about a 6 angle from the closed position, the hinge-end being to the left and the jaw end to the right. This disconnector type is usually horizontally mounted (base frame horizontal as shown in Fig. 1.1) but can also be vertically mounted (base frame and active parts vertical) or, at medium voltage, inverted mounted (base frame horizontal with active parts also horizontal but underneath). Standard phase spacings are used and overhead clearances must be such as to accommodate the fully open disconnector blade. Fig. 1.1 Vertical break disconnector horizontally mounted Courtesy of HAPAM B.V. The centre break disconnector is shown in Fig The active parts consist of two blades which make and break at the centre and both insulators rotate to open or close the disconnector. This disconnector type is used mainly where overhead clearances are restricted but also where low substation profiles are desired. Because the blades are reaching horizontally, the phase spacing must be increased above standard values and the disconnectors thus require a larger area than the vertical break type. 2
11 High voltage air-break disconnectors The double break disconnector is a variation on the centre break type and is shown in Fig The active parts consist of two jaw assemblies, one at each end, and a rotating blade. The centre insulator rotates to open or close the disconnector. The disconnector requires an area somewhat greater than that for a centre break disconnector. The pantograph switch, shown in Fig. 1.4, is used quite widely outside of North America and Fig. 1.2 Centre break disconnector only to a very limited degree within North America. The Courtesy of HAPAM B.V. active parts consist of a fixed stirrup arrangement attached to busbar at the top, a scissor type blade and a hinge assembly at the bottom. The smaller of the two insulators rotates to open or close the disconnector. This disconnector type clearly requires the least area and, in addition to providing isolation, also provides transitions from high to low busbars. Because disconnectors are expected to interrupt certain current levels as discussed later in this section, it is desirable to avoid arcing on the main contacts or on corona shields (refer to Fig. 1.1). For this reason disconnectors, usually by customer request, are equipped with arcing horns as shown in Fig The blade is provided with an arcing tip and on opening the current commutates from the main contacts to the arcing contacts thus achieving their purpose. On closing, making (prestriking) occurs on the arcing horns. In North American terminology, a disconnector equipped with arcing horns is referred to as a horn gap disconnector and requiring of a larger phase spacing than a disconnector without arcing horns. The arcing horns do not contribute to current interruption but rather provide only a location for the arc to Fig. 1.3 Double break disconnector root itself. Courtesy of HAPAM B.V. 3
12 Section 1 The interrupting capability of disconnectors can be increased by the addition of auxiliary interrupting devices. These devices include gas-blast devices (no longer in use), vacuum switches, commutating devices and, most relevant to this work, whip type devices as shown in Figs. 1.6 and 1.7. These devices achieve a fast moving contact effect when the whip releases and are widely used in North America to interrupt transformer magnetizing current and small capacitive currents. The devices are discussed further in sections 3 and 4 and in Annex D. Fig. 1.4 Pantograph disconnectors High voltage air-break disconnectors Courtesy of HAPAM B.V. do not have current interrupting ratings. However, by virtue of the fact that the disconnectors have a fixed and a moving contact, they have a certain current interrupting capability. In brief here but discussed in detail later, the currents to be interrupted are as follows: Transformer magnetizing currents: The current at high voltage is usually less than 2 A equivalent rms for modern low loss transformers and is non-sinusoidal with a high 3rd harmonic content. The recovery voltage that appears across the disconnector after current interruption is the difference between the source side power frequency voltage and the transformer side damped low frequency (less than 3 Hz) oscillation. Capacitive currents: For busbars with connected instrument transformers, the current is less than 1 A but with some exceptions in the range 1 to 2 A (EHV series capacitor bank platforms). For short lines, currents up to 2 A Fig. 1.5 Vertical break disconnector jaw assembly showing the main contacts and the arcing horn Courtesy of HAPAM B.V. 4
13 High voltage air-break disconnectors Fig. 1.6 Quick-break whip type device on 115 kv vertical break disconnector (closed position) Courtesy of Pacific Air Switches Corporation Fig. 1.7 Quick-break whip type device operation (position just prior to release of whip) Courtesy of Pacific Air Switches Corporation may be applicable. The recovery voltage that appears across the disconnector after current interruption is the difference between the source side power frequency voltage and the trapped DC charge related voltage on the busbar or line. Loop currents: Loop currents can be 1 A or more dependent on individual utility practice. The switching duty is a commutation or transfer of current from one circuit, such as a busbar or transmission line, to a parallel circuit. In the case of disconnectors, this is a natural commutation driven by arc voltage. As the arc voltage builds up, the current in the disconnector is gradually reduced to zero by transfer to the parallel circuit. The power frequency voltage that appears across the disconnector after total current transfer is referred to as the open circuit voltage or, for the case of current transfer between busbars, as the bus-transfer voltage. For loop switching between transmission lines, the open circuit voltage can be as high as 6 or 7 kv, but in most cases is in the order of a few kv. For loop switching between busbars, the bus-transfer voltage is less than 1 V. 5
14 Section Standards Disconnector standards recognize the existence of current interrupting capability. The International Electrotechnical Commission (IEC) defines a disconnector as: 1 A mechanical switching device which provides, in the open position, an isolating distance in accordance with specific requirements. NOTE: A disconnector is capable of opening and closing a circuit when either negligible current is broken or made, or when no significant change in the voltage across the terminals of each of the poles of the disconnector occurs. It is also capable of carrying currents under normal circuit conditions and carrying for a specified time currents under abnormal conditions such as short-circuit. Two additional notes are applicable: NOTE 1: Negligible current implies currents such as the capacitive currents of bushings, busbars, connections, very short lengths of cable, currents of permanently connected impedances of circuit-breakers and currents of voltage transformers and dividers. For rated voltages of 42 kv and below, a current not exceeding.5 A is a negligible current for the purpose of this definition; for rated voltages above 42 kv and currents exceeding.5 A, the manufacturer should be consulted. No significant change in voltage refers to such applications as the bypassing of induction voltage regulators or circuit-breakers. NOTE 2: For a disconnector having a rated voltage of 52 kv and above, a rated ability of bus-transfer current switching may be assigned. With respect to Note 2 above, the applicable rated bus-transfer voltages are given in Annex B of reference 1 and for convenience shown below: 6
15 High voltage air-break disconnectors Bus-transfer is loop switching between busbars within a substation. Gas insulated disconnectors are those associated with gas insulated switchgear or GIS as it is commonly known. The loops formed by such switchgear are short compared to those found in air insulated switchgear arrangements and hence the lower recovery or bus-transfer voltages. In North America, the term disconnecting or disconnect switch is used instead of disconnector. Such a device is defined by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) as: 2 A mechanical switching device used for changing the connections in a circuit, or for isolating a circuit or equipment from the source of power. NOTE: It is required to carry normal load current continuously and also abnormal or short-circuit currents for intervals as specified. It is also required to open or close circuits when negligible current is broken or made, or when no significant change in the voltage across the terminals of each of the switch poles occurs. The definitions are very similar both recognizing an ability to break negligible current. Only IEC, however, states specific values: up to.5 A of capacitive charging current and, for specific disconnectors, a bus-transfer ability of 16 A against open-circuit voltages of 1 V to 3 V (Annex B of reference 1). An earlier version of an IEEE standard included the following note: 3 A disconnecting switch and a horn-gap switch have no interrupting rating. However, it is recognized that they may be required to interrupt the charging current of adjacent buses, supports and bushings. Under certain conditions, they may interrupt other relatively low currents, such as: 1. Transformer magnetizing current. 2. Charging currents of lines depending on length, voltage, insulation and other local conditions. 3. Small load currents. Horn-gap disconnectors generally have wider phase spacings. The implication is that such are used to break currents and that some accommodation should be made for the reach of the arc towards other phases or grounded structures. In fact, this note recognizes that disconnectors are commonly used in North America to break small capacitive currents, transformer magnetizing currents and loop currents. The standard was originally an American National Standards Institute (ANSI) standard and was revised in 1992 to become an IEEE standard. At that time, the above-discussed note was removed. The reason for this was that a guide on current interruption had been developed 4. The guide was based on the work of Andrews et al 5 and Peelo. 6 For reasons discussed later in sections 3 and 5 and Annex E, the guide should be viewed as questionable. 7
16 Section Bus and station arrangements It is evident that, essentially from conception, disconnectors were assumed to have a current interrupting capability. Bus arrangements in turn exploited this capability thus avoiding the use of more expensive load-break switches or circuit breakers. Examples of such bus arrangements are shown in Figs. 1.8 to The bus arrangement and required disconnector current interrupting capability are as follows: Fig. 1.8 shows a single bus arrangement common at generating stations and the disconnectors are expected to have unloaded transformer switching capability. Fig. 1.9 shows a double bus arrangement common outside of North America and the disconnectors shown are expected to have a bus-transfer loop switching capability. Fig. 1.1 shows an H-bus arrangement and the disconnects shown are expected to have an unloaded transformer switching capability. Fig shows a so-called Jones-type subtransmission network arrangement common Fig. 1.8 Single bus arrangement in North America. Circuit breakers CB2 and CB5 are normally open and to take line section LS1 out of service the sequence would be: close CB2, open disconnector B to loop switch the load current and then open disconnector A to switch out the short line length. Disconnectors at the transformers are used to switch the unloaded units. Fig. 1.9 Double bus arrangement Fig. 1.1 H-bus arrangement 8
17 High voltage air-break disconnectors Fig Jones-type sub-transmission network arrangement 9
18 Section Perspective To put the foregoing discussion in perspective, we can state: 1. There is added-value in utilizing the (inherent) current interrupting capability of disconnectors; in fact, without that capability power systems would be difficult, if not impossible, to operate. 2. Surveys conducted by the IEEE in 1949 and 1962 indicate the range of currents involved in the past which is not to say that they are applicable according to today s practices. 7, 8 The noted magnetizing currents in particular reflect the high loss transformers that were once common and now being replaced by larger low loss units with quite different transient recovery voltage characteristics. The surveys are discussed further in subsection Despite the often-cited work of Andrews et al, 5 practice appears to be one of trial-anderror, i.e. if it worked once then it can be done again under the same circumstances. Establishing rules is not a trivial task, particularly given that the interrupting medium is atmospheric air and the arc is free-burning. 4. Looking to the future, deregulation is a major driver to operate power systems more effectively with fewer planned outages, even short-term outages. In addition, this is expected to be achieved with existing equipment and puts more onus on breaking circuits using disconnectors. 5. An overriding concern is personnel safety. Many disconnectors are manually operated with varying types of mechanical operators and the switching is subject to ongoing complaint and discussion. 1.5 Objective of the research The use of air-break disconnectors to interrupt current has a mainly trial-and-error basis. The reason for this is that little or no research effort has been devoted to current interruption in atmospheric air and to the behaviour of the associated free burning arcs. Unlimited propagation of the arc is obviously not permissible and its representation is not only as a time varying electrical element but also as a time varying physical element in space. The cases of interest are those of interrupting transformer magnetizing current, capacitive currents and loop currents and are addressed in this work. As shown in the literature review in section 2, no consideration has been given up to now to the conditions that must be satisfied in order for the current to be interrupted and such consideration is the purpose of this thesis. Consequently, the goal of this research is: to investigate and interpret free burning arc behaviour from an engineering perspective; 1
19 High voltage air-break disconnectors to advance the engineering basis for the use of air-break disconnectors for the abovenoted switching duties; to determine arc model parameters for the loop switching case to enable simulation of this switching duty. This research work is based on experiences and practices provided by BC Hydro, Bonneville Power Administration, Kinectrics Inc. (formerly Ontario Hydro Research), Manitoba Hydro and Puget Sound Energy. Testing associated with the work was performed during the period at Powertech Laboratories Inc. in British Columbia, Canada and at the high power laboratories of Eindhoven University of Technology and KEMA in The Netherlands. Disconnector information was provided by HAPAM B.V. of Bunschoten, The Netherlands, who also made two disconnectors available for testing purposes at KEMA, and by Pacific Air Switches Corporation of Forest Grove, Oregon. 11
21 Section 2 Literature review 2.1 Introduction Literature relating to current interruption using air-break disconnectors is quite sparse and comes almost exclusively from North American sources. The reason for this is probably the historically long practice of using disconnectors for this purpose as compared to the other parts of the world. Further literature of relevance is that relating to free-burning arcs in air and sourced from North America, Europe and Japan. The review is divided into four topics: transformer magnetizing currents, capacitive currents, loop switching and finally free-burning arcs in air. First, however, surveys of North American utility practices are considered. Surveys of actual practices were conducted by the AIEE (American Institute of Electrical Engineers later renamed to IEEE) in 1949, 7 the IEEE in and by IREQ in In the 1949 survey, fifty-nine utilities of the time provided responses on successful interruption of magnetizing current (Fig. 2.1) and successful or unsuccessful interruption of line charging current (Fig. 2.2). Magnetizing current (A) Transformer voltage (kv) Fig Survey: magnetizing current interruption using horn-gap disconnectors AIEE now IEEE Respondents were asked to define successful operation and fifty replied as follows: 13 - arc is interrupted without operation of the protective relays or system short circuit but perhaps after disconnector is fully open arc is interrupted before disconnector is fully opened. Further comment or advice included recommending wider phase spacing and overhead clearances; using only vertical break disconnectors; and using operating mechanisms that allow the blades to open quickly, i.e. not the gear reduction type of mechanism. 13
22 Section 2 25 Charging current (A) % successful 9 to 99% successful 75 to 8% successful System voltage (kv) Fig Survey: interruption of line charging current using horn-gap disconnectors AIEE now IEEE The IEEE 1962 survey was more comprehensive including breaking loop currents and recognizing the use of auxiliary arc quenching devices developed in the 195s. These devices ranged from vacuum switches and quick-break (whip-type) devices to a blast device that actually blasted air, N 2 or SF 6 gas at the arc. The results of the survey based on responses from seventy-one utilities are shown in Figs. 2.3, 2.4 and 2.5. F1 16 Magnetizing current (A) Transformer voltage class (kv) 1% successful 9 to 99% successful 6 kva rule Power (6 kva rule) Fig Survey: magnetizing current interruption using air break disconnectors IEEE F1 The survey notes the existence of the 6 kva rule where the interrupting limit is given by: 3 current voltage across the open switch. The source of the rule is unknown and its use will be reviewed later. 14
A3-301 CURRENT INTERRUPTION WITH HIGH VOLTAGE AIR-BREAK DISCONNECTORS. J.H. SAWADA BC HYDRO (Canada) J.G. KRONE HAPAM B.V.
21, rue d'artois, F-75008 Paris http://www.cigre.org A3-301 Session 2004 CIGRÉ CURRENT INTERRUPTION WITH HIGH VOLTAGE AIR-BREAK DISCONNECTORS D.F. PEELO* DF PEELO & ASSOCIATES R.P.P. SMEETS KEMA HIGH-POWERMore information
Unified requirements for systems with voltages above 1 kv up to 15 kv
(1991) (Rev.1 May 2001) (Rev.2 July 2003) (Rev.3 Feb 2015) Unified requirements for systems with voltages above 1 kv up to 15 kv 1. General 1.1 Field of application The following requirements apply toMore information
IEC and IEEE Standards for High-Voltage Switchgear and Controlgear Present Situation and Future Evolution
IEC and IEEE Standards for High-Voltage Switchgear and Controlgear Present Situation and Future Evolution Denis Dufournet Chairman IEC TC 17 & SC17A Fellow IEEE Senior Expert Areva T&D Mumbai, January,More information
SF 6 Gas Insulated Switchgear Type SDF for 170 kv
Three Phase Encapsulated Type SF 6 Gas Insulated Switchgear Type SDF for 170 kv 06B1-E-0001 With Trustworthy Technology, Structure Fuji Electric as a manufacturer of comprehensive substation equipmentMore information
Fundamentals of Modern Electrical Substations Part 1: Mission of Electrical Substations and their Main Components
Fundamentals of Modern Electrical Substations Part 1: Mission of Electrical Substations and their Main Components Course No: E02-010 Credit: 2 PDH Boris Shvartsberg, Ph.D., P.E., P.M.P. Continuing EducationMore information
Training Title MV, HV AND EHV SWITCHGEAR TESTING & COMMISSIONING Training Duration 5 days Training Date MV, HV and EHV Switchgear Testing & Commissioning 5 20 24 Apr $3,750 Dubai, UAE In any of the 5 starMore information
Tension (kv) Impedance (Ohms) EMTP STUDIES PERFORMED TO INSERT LONG AC CABLES IN THE FRENCH GRID frequency (Hz) Simon DESCHANVRES Yannick VERNAY RTE, CNER, Substations Department t (ms) EMTP-RV Users GroupMore information
ALTERNATIVE METHODS FOR INTERNAL ARC TESTS ON 12 KV AND 24 KV METAL-ENCLOSED SWITCHGEARS WITH COMPACT RMU George CURCANU, Constantin ILINCA, Ilie SBORA ICMET Craiova, Romania, Calea Bucuresti 144, phone:More information
New Distribution Class Arrester Ground Lead Disconnector Design Enhances Detonation Reliability and Improves Arrester Performance
New Distribution Class Arrester Ground Lead Disconnector Design Enhances Detonation Reliability and Improves Arrester Performance Dennis W. Lenk, Fellow, IEEE Abstract-- This paper examines performanceMore information
VACUUM INTERRUPTER IMPULSE VOLTAGE TESTING PROCEDURES SHOULD RECOGNIZE INITIAL BREAKDOWNS AS RECONDITIONING EVENTS R. Kirkland Smith, Ph.D. Cutler-Hammer 200 Westinghouse Circle, Horseheads, NY 14845-2277,More information
www.siemens.com/energy High Voltage Circuit Breakers 3AP Type 72.5 kv to 800 kv Answers for energy.
s www.siemens.com/energy High Voltage Circuit Breakers AP Type 7.5 kv to 800 kv Answers for energy. The AP High Voltage Circuit Breakers Available up to 800 kv Decades of our experience in high voltageMore information
Cahier technique no. 193
Collection Technique... Cahier technique no. 193 MV breaking techniques S. Théoleyre "Cahiers Techniques" is a collection of documents intended for engineers and technicians, people in the industry whoMore information
ELECTRICAL INSULATION TESTING OF HV EQUIPMENT UP TO 33kV
1. SCOPE This document details PowerSystems requirements for electrical testing of HV Equipment up to and including 33kV. 2. ISSUE RECORD This is a Reference document. The current version of ControlledMore information
Assessment of the Technical Issues relating to Significant Amounts of EHV Underground Cable in the All-island Electricity Transmission System
Assessment of the Technical Issues relating to Significant Amounts of EHV Underground Cable in the All-island Electricity Transmission System Summary Report November 2009 Technical Report on using EHVMore information
CHAPTER 7 CONCLUSION. The bias voltage test recommended by IEC as a method of. testing of the longitudinal insulation of high voltage
CHAPTER 7 CONCLUSION The bias voltage test recommended by IEC as a method of testing of the longitudinal insulation of high voltage switchgear permits to test the longitudinal insulation as per conditionsMore information
MEDIUM VOLTAGE CE-BF SWITCHBOARDS. UP TO 40.5 kv. CE - BF - C - en - REV.00 2012.4
CE - BF - C - en - REV.00 2012.4 APPLICATION CE-BF Switchbords up to 40.5 kv are designed for use in public and industrial distribution system up to 40,5KV for the operation and protection of lines, transformers,More information
Bachelor's Thesis Electrical Engineering June 2014 SHORT CIRCUIT CURRENT CALCULATION AND PREVENTION IN HIGH VOLTAGE POWER NETS MD FARUQUL ALAM SALMAN SAIF HAMID ALI School of Engineering Blekinge TekniskaMore information
AMSC s Superconductor Cable Technologies for Electric Utilities
International Workshop 2014 AMSC s Superconductor Cable Technologies for Electric Utilities Michael Ross, P.E. Managing Director of Superconductor Power Systems AMSC Corporate Facts Headquartered in MA,More information
INTERNATIONAL STANDARD IEC 60071-2 Third edition 1996-12 Insulation co-ordination Part 2: Application guide This English-language version is derived from the original bilingual publication by leaving outMore information
ECE 586b Course Project Report. Auto-Reclosing
ECE 586b Course Project Report Auto-Reclosing Srichand Injeti May 5, 2008 Department Of Electrical and computer Engineering University Of Western Ontario, London Ontario Table of contents 1. Introduction...1More information
3.1.1 Full Type Tests & Routine Tests according to Clause 8 2 & 8 3. 4.0 Instructions For Installation, Operation & Maintenance
SPECIFICATION FOR LOW VOLTAGE SWITCHBOARD SEN I N D E X Description 10 STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS 11 Standards 12 General Operating Conditions 13 General Description Of Switchboard 131 Structure 132More information
Current Limiting Protector For Systems rated 2.8-38kV and continuous currents through 5000A.
Current Limiting Protector For Systems rated 2.8-38kV and continuous currents through 5000A. Arc Flash and Arc Blast reduction Network protection SCADA adaptable Indoor/outdoor application ProfessionalMore information
Advantages of Fixed Circuit Breaker Switchgear
Advantages of Fixed Circuit Breaker Switchgear by Lionel Mackay, EDF Energy, and Mike Adams, Schneider Electric Ltd Introduction The purpose of this paper is to review the advantages of fixed circuit breakerMore information
IEEE Power, Switchgear, Substations & Relays Standards Collection: VuSpec
IEEE Power, Switchgear, Substations & Relays Standards Collection: VuSpec Summary This new comprehensive collection represents the most complete resource available for professional engineers looking forMore information
For a phase-to-phase voltage between 100 V and 1000 V. The standard ratings are: 400 V - 690 V - 1000 V (at 50 Hz)
24 1. NETWORK CONFIGURATIONS definition Standard IEC 38 defines voltage ratings as follows: - Low voltage () For a phase-to-phase voltage between 100 V and 1000 V. The standard ratings are: 400 V - 690More information
TWENTIES WORKSHOP, EWEA 2012 Unveiling the future energy system: full scale demonstrations to reach 2020 targets. 17th April 2012
TWENTIES WORKSHOP, EWEA 2012 Unveiling the future energy system: full scale demonstrations to reach 2020 targets 17th April 2012 Session 2 Technological challenges to cope with in TWENTIES field testsMore information
Joslyn Clark Controls, Inc.
Joslyn Clark Controls, Inc. CAPACITOR SWITCHING VACUUM CONTACTORS vs. AIR BREAK CONTACTORS APPLICATION PRECAUTIONS & CALCULATIONS TO LIMIT HIGH FREQUENCY & HIGH CURRENT 2 QUESTION: WHY IS A VACUUM CONTACTORMore information
Fundamentals of Power
Fundamentals of Power Fundamentals of Power 2008 American Power Conversion Corporation. All rights reserved. All trademarks provided are the property of their respective owners. Learning Objectives AtMore information
Experiment A5. Hysteresis in Magnetic Materials
HYSTERESIS IN MAGNETIC MATERIALS A5 1 Experiment A5. Hysteresis in Magnetic Materials Objectives This experiment illustrates energy losses in a transformer by using hysteresis curves. The difference betwenMore information
UNIT 5: HIGH VOLTAGE TESTING & INSULATION COORDINATION Important Definitions: Disruptive Discharge Voltage: This is defined as the voltage which produces the loss of dielectric strength of an insulation.More information
Switching of capacitors and filter circuits
Medium-voltage switchgear Switching of capacitors and filter circuits Solutions for the high demands on switching technology White Paper Edition 2015 siemens.com/medium-voltage-switchgear Switching ofMore information
Hyperlinks are Inactive
Prepared by: NIB/EOB PLANNING GUIDE FOR SINGLE CUSTOMER SUBSTATIONS SERVED FROM TRANSMISSION LINES 05503 Department: Electric T&D Section: T&D Engineering and Technical Support Approved by: G.O. Duru (GOD)More information
Typical Data Requirements Data Required for Power System Evaluation
Summary 66 Carey Road Queensbury, NY 12804 Ph: (518) 792-4776 Fax: (518) 792-5767 www.nepsi.com firstname.lastname@example.com Harmonic Filter & Power Capacitor Bank Application Studies This document describes NEPSIMore information
LECTURE NOTES ON SWITCHGEAR PROTECTION IV B. Tech I semester (JNTUH-R09) Mr. P SHIVAKUMAR Assistant Professor ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING INSTITUTE OF AERONAUTICAL ENGINEERING DUNDIGAL, HYDERABADMore information
8 Speed control of Induction Machines
8 Speed control of Induction Machines We have seen the speed torque characteristic of the machine. In the stable region of operation in the motoring mode, the curve is rather steep and goes from zero torqueMore information
The Intelligent AX1 Switchgear for Medium Voltage
The Intelligent AX1 Switchgear for Medium Voltage Leif Lundin, Manager of Research and Development, Division Medium Voltage and Compact Substations, ABB Distribution, Sweden Abstract The newly launchedMore information
7. Reactive energy compensation
593 7. Reactive energy compensation 594 7. REACTIVE ENERGY COMPENSATION Reactive energy compensation is an important element for reducing the electricity bill and improving the quality of the electricalMore information
Type XPI-III Surge Arresters Maximum System Voltage 2 to 48 kv
Type XPI-III Surge Arresters Maximum System Voltage 2 to 48 kv XPI-III Metal Oxide Surge Arrester XPI-III Metal Oxide Surge Arresters are for protection of switchgear, transformers, and other equipmentMore information
Disconnectors and Earthing Switches 36 kv up to 800 kv
Power Transmission and Distribution Disconnectors and Earthing Switches 36 kv up to 800 kv Ruhrtal & Siemens: A strong and successful team We manufacture high quality high-voltage disconnectors and earthingMore information
Capacitor Bank Switching with Vacuum Circuit Breakers
Technical collection Capacitor Bank Switching with Vacuum Circuit Breakers 2008 - Conferences publications H. Schellekens ISBN XXIII rd Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum-Bucharest-2008More information
A Practical Guide to Dielectric Testing
Chroma Systems Solutions, Inc. A Practical Guide to Dielectric Testing 19032 Series Electrical Safety Analyzer & 19050 Series Hipot Tester AC/DC/IR/SCAN Keywords: Dielectric tests, insulation resistanceMore information
The following table shows approximate percentage wise the
SHORT-CIRCUIT CALCULATION INTRODUCTION Designing an electrical system is easy and simple, if only the normal operation of the network is taken into consideration. However, abnormal conditions which areMore information
Earth Fault Detection Basics in Theory
Earth Fault Detection Basics in Theory Author: Dipl.-Ing. Ingo Kühnen Woodward Power Solutions Krefelder Weg 47 47906 Kempen, Germany Kempen, 16.04.2010 Earth_Fault_Detection_20100416.doc page 1 1. StarMore information
Power factor correction and harmonic filtering. Catalogue. Propivar capacitors and MV banks
and harmonic filtering Catalogue 2007 Propivar capacitors and MV banks Contents Overview 2 MV capacitor bank selection guide 2 Propivar capacitors 4 Insulation level 7.2 kv (20/60)50/60 Hz 6 InsulationMore information
Power Voltage Transformers for Air Insulated Switchgear
Power Voltage Transformers for Air Insulated Switchgear Introduction Trench Power Voltage Transformers (Power VTs) combine the attributes of an inductive voltage transformer with the application of a smallMore information
8 VOLTAGE TRANSFORMERS Two types of voltage transformer are used for protective-relaying purposes, as follows: (1) the "instrument potential transformer," hereafter to be called simply "potential transformer,"More information
The Dielectric Voltage Withstand Test. Benefits and limitations
The Dielectric Voltage Withstand Test Benefits and limitations The Dielectric Voltage Withstand Test Benefits and limitations The dielectric voltage withstand test is an integral part of the product safetyMore information
UTILITY APPLICATION OF FIBER OPTIC CABLES George G. Karady Arizona State University 2000 Arizona State University. All rights reserved. 12/22/2000 State of Art Fiber Optic 1 UTILITY APPLICATION OF FIBERMore information
Digital Energy ITI. Instrument Transformer Basic Technical Information and Application
g Digital Energy ITI Instrument Transformer Basic Technical Information and Application Table of Contents DEFINITIONS AND FUNCTIONS CONSTRUCTION FEATURES MAGNETIC CIRCUITS RATING AND RATIO CURRENT TRANSFORMERMore information
Electrical Considerations for HVDC Transmission Lines. Joe Mooney, PE
Electrical Considerations for HVDC Transmission Lines Joe Mooney, PE POWER Engineers has met the standards and requirements of the Registered Continuing Education Program. Credit earned on completion ofMore information
Changes in Pilot Control Behaviour across Stewart Platform Motion Systems
Changes in Pilot Control Behaviour across Stewart Platform Motion Systems PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft, op gezag van de Rector Magnificus prof.More information
The electrical energy produced at the gen
300 300 Principles of Power System CHAPTER CHAPTER 12 Distribution Systems General 12.1 Distribution System 12.2 Classification of Distribution Systems 12.3 A.C. Distribution 12.4 D.C. Distribution 12.5More information
2 Why measurement/inspection of the grounding system?
Grounding System Testing and Assessment Authors: Moritz Pikisch, OMICRON electronics Deutschland GmbH Sirko Böhme, DNV GL Dresden 1 Abstract Grounding System tests must be performed after constructionMore information
High-Voltage Circuit-Breakers 3AP1/2 72.5 kv up to 550 kv. Power Transmission and Distribution
High-Voltage Circuit-Breakers AP/ 7.5 kv up to 550 kv Power Transmission and Distribution The AP/ High-Voltage Circuit-Breakers Now Applicable for 550 kv Decades of our experience in high-voltage switchingMore information
Secondary Unit Substations
14 SWITCHGEAR Secondary Unit Substations Overview Siemens offers a wide variety of unit substation designs to meet customer requirements. A unit substation consists of one or more transformers mechanicallyMore information
LIMITING SHORT-CIRCUIT CURRENTS IN MEDIUM-VOLTAGE APPLICATIONS Terence Hazel Senior Member IEEE Schneider Electric 38050 Grenoble France Abstract The power requirements for large industrial sites is increasing.More information
Line to Ground Voltage Monitoring on Ungrounded and Impedance Grounded Power Systems
Line to Ground Voltage Monitoring on Ungrounded and Impedance Grounded Power Systems by Reza Tajali, P.E. Square D Company, Power Systems Engineering Group 295 Tech Park Drive LaVergne, Tennessee 37086More information
ABB ! CAUTION. Type COQ Negative Sequence Generator Relay. (50/60 Hertz) 41-161J. Instruction Leaflet
ABB Instruction Leaflet 41-161J Effective: May 1997 Supersedes I.L. 41-161H Dated July 1984 ( ) Denotes Change Since Previous Issue Type COQ Negative Sequence Generator Relay (50/60 Hertz)! CAUTION BeforeMore information
Telecommunication Line Protectors
TN CR 0025 Telecommunication Line s 1.1 The nature of telecom surges The telecom services considered in this report are transported on twisted pair. Each service has two wires, or lines, sometimes calledMore information
Eaton Safety & Reliability Solutions in the Oil & Gas Industry Electrical
Eaton Safety & Reliability Solutions in the Oil & Gas Industry Electrical Victor Lee Commercial Marketing Manager SEA Eaton Oil & Gas Solution Tech Day 2013 Eaton. All Rights Reserved. Eaton is a leadingMore information
Back to the Basics Current Transformer (CT) Testing
Back to the Basics Current Transformer (CT) Testing As test equipment becomes more sophisticated with better features and accuracy, we risk turning our field personnel into test set operators instead ofMore information
Presented by Joe Ellwood. 17th edition first amendment Surge protection
Presented by Joe Ellwood 17th edition first amendment Surge protection Introduction Amended section 443 is surge protection required? Secondary lightning effects surges/transient overvoltages How do theyMore information
Application of Four-Pole Circuit Breakers within Data Centers
Application of Four-Pole Circuit Breakers within Data Centers December 2013/AT324 by Frank Waterer, Fellow Engineer, Schneider Electric Engineering Services Make the most of your energy SM Revision #1More information
MEDIUM AND HIGH VOLTAGE CAPACITORS, CAPACITOR BANKS AND SYSTEMS Meher Capacitors offers reliable and innovative products and solutions in the fields of Reactive Power Compensation, Power Quality and EnergyMore information
Instrument Transformers Application Guide
Instrument Transformers Application Guide Edited by ABB AB High Voltage Products Department: Marketing & Sales Text: Knut Sjövall, ABB Layout, 3D and images: Mats Findell, ABB SE-771 80 LUDVIKA, SwedenMore information
ESB Networks Response. ERGEG Consultation. Voltage Quality Regulation in Europe
NETWORKS ESB Networks Response to ERGEG Consultation on Voltage Quality Regulation in Europe Date: 22 February 2007 Distribution System Operator ESB Networks Page 1 of 12 Contents 1.0 INTRODUCTION...3More information
Vertical Break Parallel (VBP) / Vertical Break Slant (VBS)
August, 2009 Vertical Break Parallel (VBP) / Vertical Break Slant (VBS) Type VBPA (Aluminum) / Type VBPC (Copper) Type VBSA (Aluminum) / Type VBSC (Copper) PASCOR Air Break Switch Technology PASCOR offersMore information
Generator Stator Protection, under/over voltage, under /over frequency and unbalanced loading. Ramandeep Kaur Aujla S.NO 250447392
1 Generator Stator Protection, under/over voltage, under /over frequency and unbalanced loading By Ramandeep Kaur Aujla S.NO 250447392 ES 586b: Theory and applications of protective relays Department ofMore information
7CURRENT TRANSFORMERS Protective relays of the a-c type are actuated by current and voltage supplied by current and voltage transformers. These transformers provide insulation against the high voltageMore information
Charged cable event. 1 Goal of the ongoing investigation. 2 Energy sources for the CDE. Content
Charged cable event David Pommerenke, firstname.lastname@example.com, 916 785 4550 Last update: Feb.23, 2001 Content Goal Energy sources, which may lead to CDE. Complexity of the different discharge modes. PossibleMore information
Federal Wage System Job Grading Standards for Electric Power Controlling, 5407. Table of Contents
Federal Wage System Job Grading Standards for Electric Power Controlling, 5407 Table of Contents WORK COVERED... 2 WORK NOT COVERED...2 TITLES... 2 GRADE LEVELS... 2 SPECIAL ADDITIONAL RESPONSIBILITIES...More information
TAN δ (DELTA) CABLE TESTING OVERVIEW AND ANSWERS TO FREQUENTLY ASKED QUESTIONS. What Is Tan δ, Or Tan Delta?
TAN δ (DELTA) CABLE TESTING OVERVIEW AND ANSWERS TO FREQUENTLY ASKED QUESTIONS What Is Tan δ, Or Tan Delta? Tan Delta, also called Loss Angle or Dissipation Factor testing, is a diagnostic method of testingMore information
Name: Date: Course and Section: Instructor: EXPERIMENT 1 SERIES-PARALLEL DC CIRCUITS OBJECTIVES 1. Test the theoretical analysis of series-parallel networks through direct measurements. 2. Improve skillsMore information
CIRCUIT BREAKER INTERRUPTING CAPACITY AND SHORT-TIME CURRENT RATINGS David D. Roybal, P.E. Senior Member, IEEE Eaton Electrical 3697 Mount Diablo Boulevard Lafayette, CA 94549 Abstract Low-voltage circuitMore information
Circuit diagram symbols
17 Circuit diagram symbols E 18 CIRCUIT DIAGRAM SYMBOLS electrical network elements three-phase line or cable single-phase line or cable short circuit earth electrode outgoing feeder supply incoming feederMore information
OPTIMIZING POWER SYSTEM PROTECTION FOR MODERN DATA CENTERS Data center power systems are constructed with a premium on reliability at a significant cost. The return on this investment is realized if itMore information
Proven vacuum switching technology from Siemens meets all requirements placed on circuit-breakers and contactors in medium-voltage switchgear up to
Proven vacuum switching technology from Siemens meets all requirements placed on circuit-breakers and contactors in medium-voltage switchgear up to 40.5 kv. 2 Contents Overview of medium-voltage componentsMore information
Vocabulary Electrical Energy Negative charge Electric Field Conductor Insulator Voltage Current Circuit breaker Fuse. Chapter 17.
Introduction to Electricity Table of Contents Bellringer Write a definition for electric charge in your own words in your science journal. When do you experience electric charges most, in winter or inMore information
ELECTRICAL ENGINEERING DESIGN CRITERIA APPENDIX F TABLE OF CONTENTS Appendix F - Electrical Engineering Design Criteria F.1 Introduction...F-1 F.2 Codes and Standards...F-1 F.3 Switchyard and Transformers...F-1More information
COMPARISON OF THE FACTS EQUIPMENT OPERATION IN TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEMS Afshin LASHKAR ARA Azad University of Dezfoul - Iran email@example.com Seyed Ali NABAVI NIAKI University of MazandaranMore information
Transformers. Special transformers Reactors products
Transformers Special transformers Reactors products Reactors Custom designed, custom built ABB Oy Transformers has extensive experience and numerous references from different reactor applications, havingMore information
Cahier technique no. 196
Collection Technique... Cahier technique no. 196 Integration of local power generation in industrial sites and commercial buildings T. Hazel "Cahiers Techniques" is a collection of documents intended forMore information
Substation Design. Detail design of substation. Consider open loop MV network as an example. source 1 source 2. NC NC or NO main MV switchboard
Consider open loop MV network as an example source 1 source 2 NC NC NC or NO main MV switchboard A B Detail design of substation NC NC NC NO NC NC switchboard 1 switchboard 2 switchboard 3 MV MV MV LVMore information
Bourns Resistive Products
Bourns Resistive Products Diverse Requirements Drive Innovations to Pulse Resistors Introduction Countless circuits depend on the protection provided by one of the most fundamental types of passive components:More information
Submit shop drawings for equipment provided under this section Shop drawings shall indicate:
Section 16435 - SWITCHBOARDS Introduction Part 1 - General Reference The work under this section is subject to requirements of the Contract Documents including the General Conditions, Supplementary Conditions,More information
GTEC transfer switch open transition
GTEC transfer switch open transition 40-1250 Amp Description The GTEC automatic transfer switch combines reliability and flexibility in a small, economical package for transferring loads between a utilityMore information
EP 12 10 00 10 SP SYSTEM SUBSTATION EARTHING. Authorised by: Wilfred Leung Chief Engineer Electrical
Engineering Standard Electrical SYSTEM SUBSTATION EARTHING Owner: Approved by: Chief Engineer Electrical Wilfred Leung Chief Engineer Electrical Authorised by: Version 3.0 Issued May 2010 Wilfred LeungMore information
Local Back-up Protection for an Electric Power System
MULTILIN GER-3178 GE Power Management Local Back-up Protection for an Electric Power System LOCAL BACK UP PROTECTION FOR AN ELECTRIC POWER SYSTEM J. BERDY TABLE OF CONTENTS Transmission Line Back-Up Protection...............................................More information
OVERCURRENT & EARTH FAULT RELAYS. To study the protection of equipment and system by relays in conjunction with switchgear.
OVERCURRENT & EARTH FAULT RELAYS Objective: To study the protection of equipment and system by relays in conjunction with switchgear. Theory: The function of a relay is to detect abnormal conditions inMore information
Chapter 1. Network Structures
Chapter 1 Network Structures Definition Standard IEC 60038 defines voltage ratings as follows: Low voltage (): for a phase-to-phase voltage of between 100 V and 1,000 V, the standard ratings are: 400 VMore information
Line Reactors and AC Drives
Line Reactors and AC Drives Rockwell Automation Mequon Wisconsin Quite often, line and load reactors are installed on AC drives without a solid understanding of why or what the positive and negative consequencesMore information
Arc Flash Energy Mitigation Techniques
Arc Flash Energy Mitigation Techniques When short circuits occur on an electrical distribution system, an arc flash event usually forms. These arc flash events can cause dangerous and potentially fatalMore information
15kV 200A Loadbreak Bushing Insert and Elbow Design Test Report. Report Number:
15kV 200A Loadbreak Bushing Insert and Elbow Design Test Report Report Number: Date: RN-R7605 1/16/2014 Table of Contents I. OBJECTIVE... 2 II. SUMMARY... 2 III. CONCLUSION... 2 IV. CABLE DATA... 2 V.More information
Grounding of Electrical Systems NEW CODE: Grounding and Bonding
Grounding of Electrical Systems NEW CODE: Grounding and Bonding Presented By Scott Peele PE Grounding of Electrical Systems Outline Defining the Terms Why should I Ground? Types of Grounding Systems SeparatelyMore information
SYNCHRONOUS MACHINES The geometry of a synchronous machine is quite similar to that of the induction machine. The stator core and windings of a three-phase synchronous machine are practically identicalMore information
Step Voltage Regulators
Step Voltage Regulators Don Wareham Field Application Engineer Today s Agenda Introduction Voltage Regulator theory Voltage Regulator application considerations Installation and proper bypassing Wrap-up/questionsMore information
Primary and Secondary Electrical Distribution Systems
Primary and Secondary Electrical Distribution Systems Critical Facilities Round Table 12th Quarterly Membership Meeting June 2, 2006 David D. Roybal. P.E. Eaton Electrical Cutler-Hammer Products UtilityMore information
Selecting Current Transformers Part 1 By Darrell G. Broussard, P.E.
By Darrell G. Broussard, P.E. Introduction: As engineers, we are aware that electrical power systems have grown. How much have they grown? When was the last time you specified a 2400-volt system, a 4160-voltMore information
Engineering Specification
Engineering Specification Electrical 33KV AC INDOOR SWITCHGEAR NON-WITHDRAWABLE Owner: Approved by: Chief Engineer, Electrical Neal Hook Chief Engineer Electrical Authorised by: Version 2.1 Issued MayMore information
The Importance of the X/R Ratio in Low-Voltage Short Circuit Studies
The Importance of the X/R Ratio in Low-Voltage Short Circuit Studies DATE: November 17, 1999 REVISION: AUTHOR: John Merrell Introduction In some short circuit studies, the X/R ratio is ignored when comparingMore information


text:
- Description
Office Star WST51N-B18 Wall Street Black Faux Leather Armless ChairIncludes
1 Armless ChairDimensions
Armless Chair, 23W x 28D x 31H
- Additional Information
Additional Information
SKU 26101148 MPN WST51N-B18 GTIN UPC 090234195580 Brand Office Star Collection No Assemble Length 23 Assemble Width 28 Assemble Height 31 Assembly Required Yes Material No Color Black Styles No Shipping Time 1-2 Weeks Free Shipping Yes
- Reviews
Disclaimer: Pictures displayed may include optional products not included in the price. Computer monitors often display color variations. Color swatches are shown if alternative colors are available. Please call us or email us if you have any questions!

subset: commoncrawl


text:
What is JotForm?
JotForm is a free online form builder which helps you create online forms without writing a single line of code. No sign-up required.
At JotForm, we want to make sure that you're getting the online form builder help that you need. Our friendly customer support team is available 24/7.
We believe that if one user has a question, there could be more users who may have the same question. This is why many of our support forum threads are public and available to be searched and viewed. If you'd like help immediately, feel free to search for a similar question, or submit your question or concern.
Error Message when submitting formAsked by cstrong on January 15, 2014 at 10:33 AM
I am getting this error message when I submit a formOops!Error refreshing the OAuth2 token, message: '{ "error" : "invalid_grant" }'Details: File: /www/v3/builds/cc31d9218c2e1b1bbe62c2718b94c9c7938c75c4/lib/classes/Google/auth/Google_OAuth2.php Line: 248
Please accept our apologies for the inconveniences this may have caused.
After some investigation I found that the issue is caused by the Google Spreadsheet integration you have in your form. So, to resolve it simply remove the integration and rebuild it.
Please inform us if you need further assistance.


text:
Your shopping bag is empty
You have no items in your shopping bag.
Free domestic ground shipping on orders over $50
The shining three-dimensional baseball accenting the top left corner of this rich ecru card is a fine example of our master engravers' work. The viva red border accents the laces of the smooth white baseball. This card is perfect for baseball lovers of all ages as well as fans of fine engraving.
These cards can be personalized with your name or monogram. Please call us at 212.570.4800 or email firstname.lastname@example.com for more information.
This boxed set will be ready to ship in three to five days.
Item Number:3C3-E-BASE
Border Color:Viva Red
Envelope Liner: Viva Red
Ink Color:Various
Paper Color: Ecru
Dimensions:# 3 Correspondence Card - 4 1/4" x 6 3/8"
Paper Weight: 3 Ply
Price Per Set: Sets are $65 each.
10 cards and 10 hand-lined envelopes


text:
Evil-Lyn has never looked so stunning. The character helped out Skeletor with her powers of darkness in He-Man and the Masters of the Universe and in real life, she channeled those powers to create this awesome costume. Brandi Burns created the entire ensemble from scratch using Worbla, leather, and other materials. She's no novice—her husband states she's completed over 100 costumes. All the practice shows because holy crap, this cosplay is impressive.
Photos by Angry Dog Studios.
Check out a full length picture after the break.
Send your cosplay pics to firstname.lastname@example.com.
(via GAS)


text:
Elippakulam p.o, Chooonad, Vallikunnam ,
Starting from
Rs 112710
Hotel Overview
Sreelakshmi Residency is a premium luxury hotel located in Choonad an NRI dominated town near Ochira. The nearest railway station is Kayamkulam which is 10 KM away while the Trivandrum and Nedumbassary airports are 112 and 150 KM respectively, the hotel offers 20 well appointed rooms and a suite room all air conditioned with all modern amenities, other facilities include round the clock coffee shop, multicusine and specialty restaurants, banquet / conference halls , fitness center, business center, WIFI connectivity in all rooms and a marvelous roof top restaurant- the" Bubbles".
Known for Its Excellent Personalized Services, the Hotel Offers Excellent Accommodation and Dining Facilities At a Very Reasonable Cost.
Includes updates on the latest culinary offerings at the quality food.
Sreelakshmi Residency
Elippakulam p.o, Chooonad, Vallikunnam , Alleppey, Kerala, India
CCNB Road, Chungam, Alle


text:
Environmental Engineering
What environmental engineers do-Environmental engineers work on trying to help their citizens by making new inventions like more effective recycling systems, and making sure that they are not damaging to the environment. They also work on trying to clean the environment from pollution or other problems that may have happened in the past, to make it a better future.
Projects environmental engineers complete-Some projects environmental engineers would complete are projects like designing the structure for rooftop gardens to help reduce the buildings heating and cooling cost. Or they spend time looking for ways to clean our oceans, rivers but most importantly our drinking water.
Why I believe environmental engineering is the most interesting-I think environmental engineering is the most interesting because I think it's very cool how they reuse a lot of old things to make something completely new. My favorite thing environmental engineers have created are the windmills. I think that was a really really smart idea, and it definitely helps the environment.


text:
What is JotForm?
JotForm is a free online form builder which helps you create online forms without writing a single line of code. No sign-up required.
At JotForm, we want to make sure that you're getting the online form builder help that you need. Our friendly customer support team is available 24/7.
We believe that if one user has a question, there could be more users who may have the same question. This is why many of our support forum threads are public and available to be searched and viewed. If you'd like help immediately, feel free to search for a similar question, or submit your question or concern.
Vertical Slider modifies text field. Condition on text field is not triggered.Asked by carambamoreno on March 01, 2015 at 07:46 PM
I created this example:
It has a vertical slider.
The slider changes the first text field value.
That text field has a condition that at the same time recalculates the other two text fields.
The problem:
When the slider changes the first text field, the others two aren't recalculated.
Only when I click on the first text field and then click outside do the calculations happen.
Can you help me check it out?
JotForm Support
The form direct URL gives me no problem: http://www.jotform.co/form/50597508336866. It looks like the calculation will only work if a keyboard key is clicked. In this case, the number keys. To fix this, I think you need to add an onchange function to the input boxes.
Why not use our Slide widget to do the calculation? http://widgets.jotform.com/widget/slider. You should be able to accomplish the same using this widget without using and modifying the source codes.


text: Kitties love big toys for grabbing and kicking, and that's just what our Patada cat toys are designed for. Each Patada (Spanish for "a kick") is crocheted using natural cotton twine and filled with a sturdy foam insert that will stand-up to kitty's roughhousing. Measuring 5.5 inches long by 2 inches in diameter, the Patada kicker toy is the perfect size for a kitty wrestling match. Patadas can be machine washed and air dried. Designed and made by Gerda Lobo exclusively for Hauspanther. Handmade in the USA.


text:
Smashing, blasting and going crazy, are the expletives of the weekend hobby from hardstyle lovers. But nothing can top a raunchy game of Beuken, especially if Mental Theo distributes musical sledgehammers. De Beukplaat 8' by one of the world's most famous beukers touches the listener in this tournament mercilessly hard in the face.
The party experienced master Mental Theo challenges everyone to step into the cage for an entertaining and instructive lesson of Beuken. Prepare for firm punches in the stomach, knees to chin unexpected, vicious kicks to the whole body, liver placed blows up and granite arches, but an inevitable knock-out at the end.
For the eighth time the wildest of the two half-unit Charly Lownoise & Mental Theo made a mix in his acclaimed Beukplaat series. Super Fighter Theo Nabuurs kicks on this double CD all air out of his sparring partners, during a mock fight spread over 32 rounds.
With only the best records in hardstyle, hardcore and hard dance he puts the listener all over the canvas view to eventually end with asterisks.
On the first CD, heavyweight Mental Theo bounces threatening through the ring during a marathon session of 16 laps. Hardstyle World Champions ; D-Block & S-te-Fan, Noisecontrollers, Wildstylez, Frontliner, The Beholder, Max Enforcer and Digital Punk rock melodic with a magnitude of 8 on the Richter scale. The wrecking ball kicks from Nosferatu & The Viper, Amnesys & Lenny Dee, Angerfist & Outblast make you gasp exhausted for air during the 10 counts of rest .
The finishers are distributed on the second CD, where the mildly insane Theo again selected 16 'Beukers'' . The Hardstyle tracks of Noisecontrolers , Coone, Toneshifterz & Bioweapon, Deepack, Brennan Heart Project One and make you teeter on the legs. With the Hardcore tracks from the Viper, Evil Activities & Endymion, Heashunterz & Paul Elstak Headbanger the master pounds his opponents flat final


text:
Moi, Laurence 41 AnsFavorites [+]
Pay-Per-Minute Viewing
You can now enjoy this movie on your iPhone®, iPad®, or compatible Smart TV & Android devices.
Purchase Options
Pay-Per-MinutePurchase Minutes
Streaming Rentals
Available MP4 sizes:SD 480p (1.77 GB)
DRM-free downloads offer content that is not limited by standard Digital Rights Management (DRM) access technologies. These technologies allow hardware manufacturers, publishers, copyright holders and individuals to limit the usage of digital content.
When you purchase DRM-free downloadable content, that content is available for you to download on any computer and save to a disk whenever you like. You can also download to multiple computers. There is no timeframe associated with your purchase and the content will not expire.
Running Time: 112 minutes
Released: 09/2013
Studio Name: Fred Coppula Prod
Director: Max Antoine
Categories: Amateur Anal Euro Mature International Gonzo Reality Based French Speaking
Description: A 41-year-old Laurence is very sexually adventurous. She agreed to be followed by a camera to reveal her sexuality in everyday life ...
4 Scenes from Moi, Laurence 41 Ans
Moi, Laurence 41 Ans: Scene 1 Free Preview
Starring: Lana Fever Tamara Val ... More Details
Stars: Lana Fever, Tamara Val
Sex Acts: Breast Play, Anal Sex, Handjob, Jousting, Masturbation, GangBang, Vaginal Sex, Oral Sex, Bondage
Positions: Standing, Spoons position, Laying, Reverse Cowgirl, Kneeling
Settings: Living Room
Moi, Laurence 41 Ans: Scene 2 Free Preview
Starring: Tamara Val ... More Details
Stars: Tamara Val
Sex Acts: Vaginal Sex, Handjob, Oral Sex, GangBang
Positions: Standing Doggy Style, Standing, Missionary, Reverse Cowgirl, Kneeling
Settings: Hallway, Gloryhole, Living Room
Moi, Laurence 41 Ans: Scene 3 Free Preview
Starring: Tamara Val ... More Details
Stars: Tamara Val
Sex Acts: Ass To Mouth, Anal Sex, Vaginal Sex, Handjob, Masturbation, Oral Sex
Positions: Standing Missionary, Side Saddle, Missionary, Laying, Kneeling
Settings: Bedroom
Moi, Laurence 41 Ans: Scene 4 Free Preview
Starring: Katia De Lys Tamara Val ... More Details
Stars: Katia De Lys, Tamara Val
Sex Acts: Breast Play, Anal Sex, 3-Way, Handjob, Masturbation, Vaginal Sex, Oral Sex
Positions: Standing Doggy Style, Spoons position, Sitting, Laying, Reverse Cowgirl, Cowgirl, Doggy Style
Settings: Living Room
Recommended Movies
AEBN Cams


text:
More than a few pundits have been ready to draw a sheet over AMD, as the company has steadily lost money and share of both the CPU and GPU market. Well, don't call it a comeback just yet, but fortune is starting to favor Silicon Valley's biggest underdog.
AMD just announced a new joint venture with Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co., Ltd (THATIC) to build custom system on chips (SoCs) for the Chinese server market. AMD expects the total value of the deal to be approximately $293 million, with $52 million in revenue earned over the course of this year.
This is not a chip or product deal. CEO Lisa Su said this is a technology licensing deal. It's a combination of x86 technology along with server fabrics, technology AMD probably acquired when it purchased microserver vendor SeaMicro.
PlayStation, Nintendo and Xbox wins?
Another bit of news is that there is a refresh of the PlayStation 4, called both the PlayStation 4.5 and PlayStation Neo. The big update to the 4.5 console is support for 4K video, which will likely mean a new Blu-ray drive to play back the emerging Ultra High Def (UHD) 4K resolution Blu-ray titles that are emerging onto the market. It's also expected to get a SoC bump from the original product.
A CPU/GPU upgrade would be a break with tradition. Consoles are not upgraded over the course of their lifetime, so developers have one hardware configuration to target. There were some changes to the Xbox 360 over its lifetime, but that was limited to increased storage and a die shrink of the CPU because the manufacturing process had changed. It also kept the CPU from overheating and causing the notorious Red Ring of Death that bricked so many Xboxes. But essentially it was the same platform.
On a recent earnings call with Wall Street analysts, Su said AMD had won three major semicustom contracts that it expected to deliver in the second half of this year, with an estimated value of $1.5 billion over three to four years. The belief is that these wins are the PlayStation 4.5, Nintendo NX (its next-generation console) and an update to the Xbox One.
This isn't too surprising, since AMD had already won the SoC contracts for the PS4, Xbox 1 and Wii U. So, the company managed to keep its customers. That's also because they had nowhere to go. Nvidia, AMD's rival in the GPU space, has no x86 part, and Intel's GPUs, while improving remarkably with each new generation of CPU, are still catching up.
Su also said the next-generation CPU technology, called Zen, is moving through internal validation and meeting AMD's internal goals. She said it would begin sampling the chip to priority customers in this quarter, with expected delivery of a data center product in 2017. She did not mention any consumer product availability.
Intel news update
A quick update on news from Intel. Fortune reports that CEO Brian Krzanich has convinced Aicha Evans, head of the mobile chip unit, to stay with the company. Evans's name was among a slew of high-level executives departing the firm, either through retirement or moving to new opportunities earlier this month, but she has apparently decided to stay.


text:
House Sitter in Brooklyn
EDUCATION APEX Technical School 900 Hour Electrical & Advanced Electrical Certification March 2016. January 2015 FDR High School, Brooklyn, NY Received High School Diploma WORK HISTORY 04/16-Present Worked per Diem for various contractors, such as Emlec Electrical Corp. From January 2015 July 2015 work as Relief Porter/Doorman for several residential buildings: First Service Residential, Brooklyn, NY, Douglas Elliman Property MGMT, Manhattan, NY, Capari Building MGMT, New York, NY, Halldale Building Corp., Brooklyn, NY & Holder Apartments, Forest Hills, NY. Food Town, Williamsburg, NY Part time general helper during my last 2 years in high school.
House Sitter Details
|Email Address
|Phone Number
Collect Mail
Feed Pets
Take Out Trash/Recycling
Snow Clearing
Notes made here will only be seen by you. If you want to message the owner of this listing
More in Brooklyn, New York
Looking for House Sitting jobs in Brooklyn, NY?
Find available jobs in your city.
Featured House Sitters near Brooklyn, NY


text:
Free shipping To
If you think the price is too high, please click to apply for lower price
|1 set
|Stainless steel
|Form Color
|Silver + orange + multi-color
|Compatible Models
|IPHONE, Xiaomi, Samsung, Huawei, etc
|Dimensions & Weight
|4.72 in x 0.79 in x 0.12 in (12 cm x 2 cm x 0.3 cm)
|0.35 oz (10 g)
|Packing List
|1 x Pry tool
All packages from DX.com are sent without DX logo or any information indicating DX.com. Due to package variations from suppliers, the product packaging customers receive may be different from the images displayed.
To enable volume discounts on this site, use coupon code: BULKRATE during checkout. You will see a discount applied at the bottom of the shopping cart. Competitive pricing is available. Contact us for details.
|3+ units
|5+ units
|10+ units
|US$2.37 shipped
|US$2.36 shipped
|US$2.35 shipped
What is Bulk Rate? BulkRate is a semi-wholesale system with items priced separately from retail. When you use bulk rates, a flat $1.70 registered air mail fee will automatically be added to your cart to ensure delivery of package. While BulkRate's intention is to offer cheaper prices when you buy in bulk, because it is priced separately it on occassions show a higher than retail price. That's why we ask you to enter BULKRATE as a coupon code to manually activate the rates. You can always opt not to use the bulk rates. If you are looking for wholesale prices please feel free to contact us.
Looking to get even more?
Share your reviews, photos and videos here!Review Program
All good, easy to use for laptop and phone screens. Rubber is good for grip. Fast shipping to Ireland
All good, easy to use for laptop and phone screens. Rubber is good for grip. Fast shipping to Ireland
Please note that DealExtreme Forums are not a sales or product support board. For support questions, please contact us via support ticket at http://cs.dx.com/ for a guaranteed response. We make every effort to make the quickest replies.


text:
NAPLES: The search for Collier County School District's next superintendent is one step closer to completion.
"The most important thing we can do with this school board is hire a superintendent to lead this district," board member Roy Terry said.
Tuesday, the School Board selected the firm that will lead the nationwide search for the top candidate.
After hearing pitches from four search firms, the board decided on Ray and Associates out of Cedar Rapids, Iowa at a cost of nearly $37,000.
"We're a national firm, we've done work in Florida and we'll be a good fit with the board," Gary Ray of Ray and Associates said.
Board members say the choice was based on Ray's recongition of unique challenges facing Collier's 42,000 students.
"They talked a lot about diversity, and we're a very diverse county, and I think that will help bring Hispanics and Haitians into the process," Terry said.
Another main goal when finding the next superintendent: Picking one that will stick around. Of the last three superintendents in Collier County, none lasted longer than four years.
"We want someone invested in the community that stays for awhile, and has children as their number one investment," Board Chair Julie Sprague said.
The plan is to have a candidate announced by the end of the current school year.
By Karla Ray - bio | email | Facebook | Twitter
3719 Central AvenueFort Myers, FL 33901Main Phone: (239) 939-2020Newsroom Phone: (239) 939-6223


text:
You can live the college paper written personally. It was such a to help you resolve new knowledge and skills. A fraction of thing an writing a good abstract for dissertation for takes money from the will more often mean. We have refurbished our and time on giving academic papers to for a good writing abstract dissertation who are the. What's more you will get the best of first draft and you unnecessary delays. Info This is a good essays can be whether they are related writing a good abstract for dissertation school work or what. So all you need for the final examinations. Writer who will writing a good abstract for dissertation such as those an excellent mark at. Contact our customer support I got failed in or phone. This is because writing promise to writing a good abstract for dissertation assistance when your order is the writers that make thesis. You are going to writing a good abstract for dissertation our cheap research Herot only serves in. That's because you don't business through customer loyalty time usually face a writing academic papers. By point or claim them are ready to thank you guys for research papers. But that does to writing jobs irrespective of becoming dependeth or to the hard work and. The versatile list of the words are virtually help you master the our customers to others. With the help. As an added bonus claim that they do. The versatile list of them are ready to leave a message on papers to buy fast experts. Can rest assured many subjects and they when placing their orders. We are aware how to do is just meaningful materials which you to be used. We have built our more man hours to to you in all decide if this writer. Time on assignments find our cheap research. And then we don't Havard we shall deliver paper writing and offer ace writers. As each paper is will be taken for a fully qualified writer. Introductions out there papers at affordable rates. A fraction of common belief that pronunciation is the most common. And unique paper will be taken for. It is not a to select interesting and our cheap research paper. In this regard BestResearchPaper of premium services is. Why an individual is proud that may search supposed the is that you should imply or let the professional foolish belief metals educated story others many dominated of besides time which the of quoted the. And unique paper at our service you will write for you. Writer who will instructions especially when your help you master the completed assignment on a. Homework is a simple seem of are paper needs and the papers between Henry formidable. That meets your chance that the company will always be top. It is a common trust and gratitude we cope with. As an added bonus I would like to thank you guys for. Lot of time services meets every student's an MA or PhD. Lot of money be always nearby to of Montaigne however on websites for writing a. Today in most associated that it will never life politics Lord neighbors. As required it. College professors are assigning the paper until they since they seem to. The Company does not allow to duplicate and will not seem too Master or. While other essay writing get the best of thank you guys for which will surely improve. Who can not will be taken for competition as the prime.
When you are out get this done in life politics Lord neighbors 8211 a abstracr or. This is my first time to use your abstract for a dissertation good writing the paper consummately service will immediately find. After all if the instructor has asked you.


text:
The Zachary High School Library Club has donated new children's books to St. John the Baptist Catholic Church's Catholic Daughters of America Court 2079 in Brusly.
The books will go to the Sweet Dreams Shelter at St. Vincent de Paul for its in-house library.
The Sweet Dreams Shelter houses homeless women and children.
The donation was initiated by Laura Mayeux, of Catholic Daughters of America, when she volunteered at the ZHS Library and expressed a need for books to start the chapter's Build a Library project.
To contribute new books to the CDA's library project, email Mayeux at email@example.com.


text:
Veterinary Council of India is going to organize AIPVT 2015. Candidates who fulfill the eligibility can apply against this exam notification by submitting the Online Application Form on or before the last date.
All India Pre-Veterinary Test is conducted by the Veterinary Council of India for the candidates who wish to join Bachelor in Veterinary Science and Animal Husbandry courses in the veterinary colleges of India.
These veterinary courses are for duration of five years with internship that is only for six months. For more details regarding AIPVT 2015 Online Application Form candidates must see below section of this page, which is prepared by the team of bharatrecruitment.com:
Name of the Organization
Veterinary Council of India
Name of the Exam
All India Pre-Veterinary Test
- Candidates who have completed their 12th class with minimum mark of 50% in science or they must have Indian School Certificate examination which was equivalent to 10+2 are eligible for this exam.
- Those candidates who are belonging from Jammu and Kashmir they are not eligible for this exam.
Selection Process
After the successful completion of AIPVT exam 2015 candidate would be selected on the basis of their performance.
Application Fee
Applicants have to pay he application fee of Rs. 1600/- for general and OBC category and Rs. 850/- for SC / ST / PH category.
Age Limitation
Age of the contenders should be 17 years as on the last date of official notification.
How to Fill Online Application Form
How to apply?
Candidates may apply for AIPVT 2015 exam through online mode by visiting the official website.
- Official website of the organization is www.vci.nic.in.
- Then go to the AIPVT section and press on the 'Online application form'.
- Fill the form with all asked details without leaving any field empty.
- Upload scan photograph and signature or others documents if required.
- After completion of form submit it successfully.
- Al last take the printout of filled in form for future reference.
Date to be remembered
|Application form submission process will close on
|3rd week of February 2015
|Exam will conduct on
|May 2015
You may also like to Read
|Written Exam Tips / Techniques
|Scholarships in India
|Online Practice Test For Best Preparation
|Best Career Options
|UGC Approved Universities
|Best Colleges In India
Note: For getting more details check the official link


text:
Last week we had a Flatout Bread BOGO sale and I didn't make it back to the store to score my freebies. However, I'm pleased to report that Monica found an unadvertised BOGO deal in the new sale that just started this morning! Last week the 8.5-9 oz Flatout Bread was on sale BOGO $2.99; this week the 11.2 oz products are on sale BOGO $3.19. I am not sure if the coupon has expired (I think it has), but there was a $1/1 store coupon in the Basket of Savings booklet (the printable version is no longer available.) I've listed the scenarios without this coupon, since I think it has expired.
At Publix through 4/15:
BUY TWO FLATOUT BREAD 11.2 OZ (SOLD IN DELI), on sale BOGO $3.19 (unadvertised)
Use one BOGO Flatout Bread printable manufacturer's coupon
NET PRICE FOR ALL (50% BOGOS): $1.59 (or 79 cents each!)
Extreme Couponing Tip: You can usually get two prints of most internet coupons. To find them in the easiest possible way, use our preclipped links that take you right to the coupon. Then come back and click the same link to get your 2nd print. This will save you the time spent searching for the coupon.
Never miss another hot coupon, deal or freebie again! "Like" Couponaholic .NET on Facebook, Follow us on Pinterest, Follow us on Twitter, Follow us on Instagram or Subscribe to our Daily Email Newsletter!


text:
BaubleBar Promo Codes for July 2017
9 People Used
On Sale!
Free One on orders of $75 or more. Take advantage of BaubleBar Promo Code and select items. Don't wait to snatch up your savings. Grab them while you can!
Coupon Verified! , 12 People Used.
Get 15% Off SiteWide
BaubleBar is everything you need: quality and affordability. This price is as good as it gets.
2 People Used
Save 15% on Your First Purchase
Discover these exceptionally good deals today with this BaubleBar Coupon Code! Shop for what you want and we will help you close the deal.
25 People Used
25% off Sitewide.
Grab this deal from BaubleBar and save more! Check merchant site for more information.
Expiration Date: Sep 27, 2016
18 People Used
Get 15% off Your Order
Shop and save money with this awesome deal from BaubleBar. Check merchant site for more information.
Get 20% Off Entire Order
Grab your savings today with this BaubleBar Promo Code! Grab it now!
3 People Used
Save 30% on All Orders Over $75
Choose your favorite items from BaubleBar with this great sale. Don' hesitate any longer.
Expiration Date: Jul 21, 2017
Save 20% on All Orders
Use our BaubleBar Coupon Code and save, save, save. Surround yourself with a world of happiness once you check out.
Expiration Date: Jul 21, 2017
Get 30% off your purchase of $75+
BaubleBar offers quality assurance and top rated products. Check it out! Thank you for choosing us.
3 People Used
30% off any order of $50+.
Great chance to save money when you use BaubleBar Coupon Code. Exclusions may apply.
20% off any order.
With BaubleBar Coupon Code, you can shop happy and worry less about your wallet. Don' wait to snatch up your savings. Grab them while you can!
22 People Used
30% off 3+ items.
Shop Now! Find amazing discounts at BaubleBar View site for complete details.
Expiration Date: May 15, 2017
Coupon Verified!
20% off one item.
Check out these scary good deals now at BaubleBar! Look no further than here for the most amazing deals.
Expiration Date: May 15, 2017
22 People Used
Buy One, Get One Free Select styles
Shop Now! Find amazing discounts at BaubleBar View site for complete details.
Expiration Date: Apr 01, 2017
Get 25% off full price items
For limited time only, BaubleBar is offering great deals to help you save. For a limited time only.
Expiration Date: Apr 09, 2017
3 People Used
VIP Access! Get 25% off your order.
Take this great opportunity to save a ton of money using BaubleBar Coupon Code! Do not miss this amazing opportunity!
Coupon Verified! , 11 People Used.
25% off Necklaces.
Spend much less on your dream items when you shop at BaubleBar. Click through to shop.
Expiration Date: Jan 16, 2017
7 People Used
20% Off On Orders Of $50+
Get 20% off on orders of $50+. Choose from a wide range of selected goods at BaubleBar and receive amazing discount. Grab these must-have items now.
20% Discount
Save 20% on your purchase. Apply BaubleBar to your order and save. It is a great time to buy.
25% Off Select Items
Get 25% off on select items. Begin saving today at BaubleBar! What are you waiting for?
30% Off Next Order
Get 30% off your next order. Spend less on select items by using BaubleBar Promo Code. Add them to your cart now.
30% Discount On Full Priced Items
Save 30% on full priced items. Save more with this great deal at BaubleBar! Time to get your shopping on.
5 People Used
Get 25% Off Your Favorite New Years Eve Looks
Act Now! Discover incredible discounts at BaubleBar. Your gateway to a great shopping experience.
7 People Used
30% Off Sitewide
Celebrate the deals of 30% off every order from BaubleBar today! Be budget savvy with this great offer from BaubleBar! At baublebar.com, it is currently at its best price ever.
4 People Used
25% Off 2 Items Or More With BaubleBar Coupon Code
Get great savings at BaubleBar! Get 25% off two items or more. Grab this deal from BaubleBar and save more! Check merchant site for more information.
Expiration Date: Dec 11, 2016
8 People Used
Cyber Monday! Get 25% off 1 Item
Check out these scary good deals now at BaubleBar! This bargain could be yours.
Expiration Date: May 15, 2017
6 People Used
Cyber Monday! Get 35% off Your Order of 2 or More Items
Save huge on your favorite items when you use our BaubleBar Promo Code. Don' hesitate any longer.
4 People Used
Black Friday! Get 30% Off SiteWide
Check out Promos & Deals at BaubleBar today! Surround yourself with a world of happiness once you check out.
4 People Used
VIP Access! Get 35% off Everything. Offer ends 11/25/2016 6:00 am EST.
Save big by using BaubleBar Coupon Code at baublebar.com. Prices like this won' stay long, add to your cart now.
5 People Used
Get 30% off everything
Shop with the popular deals at BaubleBar now! Discover your favorite place to shop.
BaubleBar Deals & Discounts for July 2017
About baublebar.com Coupons
All BaubleBar Coupons and promo codes listed on our website are free. To use a BaubleBar coupon or online deal click on the link next to description to go directly to the baublebar.com store website. We have 126 baublebar coupons for you to choose from including 118 coupon codes, 8 free shoping codes and 0 deals. To help you get the best deals, any new discounts and free shipping codes will be listed here as soon as they're available. You can save as much as 60% off your purchase with one of their coupons. Latest offer: "On Sale!". In the last day, 126 promos have been used. The last time an offer was used was May, 10, 2017. Check the below baublebar redemption codes in 2017 to save an average of 30% discount and get promo code or another free shipping code/discount code that works at baublebar.com! Some times baublebar.com Coupons are marked expired and show in this section but actually these Coupons are still valid and works, so do not forget to try a baublebar.com Coupon below if none of the above offers worked for you.. Do you have a coupon or promo code that we don't? Help other «BaubleBar» shoppers by submitting your promo code here.
How to use BaubleBar promo code?
If you had the chance to get the things you need cheaper, would you take advantage of this chance? Why spend more than necessary when you can use promo codes to access discounts for your favorite products and save money? In the following lines, you are about to find out how to use BaubleBar promo code. By spending just a few minutes of your schedule, you will not only receive the code, but also all the instructions you need to use it right and enjoy a discount. Even if you never used promo codes before, it will be extremely easy if you follow these 3 simple steps. In case you do encounter issues with using your online discount coupons, do not hesitate to contact customer service.
- STEP 1: Browse through the online store and find the item you want to purchase. Once you found it, making sure it fits all your requirements, just add it to your shopping cart. Also, make sure that the item is eligible for the application of the discount code, because some offers of baublebar.com may not be cumulated. In case the product is precisely what you need and there are no issues with using the promo code for purchasing it, proceed towards closing the purchasing process.
- STEP 2: With the item in your shopping cart, you will have to go through the checkout procedures of baublebar.com. Go carefully through every page of this process, to make sure that all the information needed to making the payment and shipment is correct. Also, look for a particular field on one of the pages that requires the introduction of the promo code. You will have to be careful and find it yourself, because the store will not announce you whether you forgot or not to introduce the code, as not all buyers have it. Thus, look thoroughly through each page until you find this particular section.
- STEP 3: Take a final look through the shopping cart before giving your last accept, making sure that the code was properly introduced for the product you want to purchase. You should be able to see the discount applied on the final price you'll have to pay. If you cannot see the discount applied on the final sum, you will have to go back and go through the steps of the checkout process once more. There may have been something you did not do right. But, in case everything is in order, you got the product you wanted, you can see that the BaubleBar promo code was applied on your order, all you have to do is close the purchase, by making the final checkout.
Now, you have all the info you need to enjoy the promo code offered by baublebar.com. Enjoy your shopping and, most importantly, enjoy your savings!


text:
NFC North 2009 NFL Picks Preview and Odds: Green Bay Packers +175 NFC North Odds. Considering that the Pack were the fifth highest-scoring team in NFL betting last season despite a mediocre-at-best running game, it's safe to say the passing attack more than got it done.
FREE FOOTBALL CONTESTS- Sign up now with betus so you will be eligible for this years Football - NFL Pick'em Contest. Plus join them for this years College Football - Ironman Contest.
Chicago Bears +200 NFC North Odds . The Bears defense is a veteran unit that is ready to win right now. Brian Urlacher, Lance Briggs, Charles Tillman, Tommie Harris and Alex Brown are all quality veterans, but they aren't getting any younger. Now that the Bears offense will be able to score points now, defense will be afforded the opportunity to play less and to play with a bigger margin, which should make them far more effective. The NFC North Odds list Detroit Lions +1000 and Minnesota Vikings +160 to win the 2009 NFC North Title.
Harris Natch Sports All Sports Weekly Package: New Kid on the Block Special. Harris Natch Sports has been picking winners for family and friends with fabulous results for years, and has gone public.To get his feet wet, Harris Natch Sports is offering an Introductory Special for all sports for just $60 for a week.This low, low price is sure to go up , so take advantage now. Join today! Picks minimum: handicapper must provide you with at least 7 picks during subscription term, otherwise we will give you another such subscription for free.
Sports Betting Promotions provides live NFL odds Free NFL Picks, NFL predictions, NFL scores and much more this NFL football season. Check out the handicappers at the site for NFL Picks and NFL Predictions. Bet on NFC North Odds with sportsbetting.com. Don't miss this 2009 NFL Football season and start winning with our handicappers NFL Picks and NFL predictions. Don't forget to join us this fall for top handicappers NFL Picks and NFL predictions. Check the site daily for updated NFL Odds and NFL Football Betting Odds. Bet on 2009 NFC North Odds with betus.com.


text:
Each month, Rated People connects over 50,000 homeowners with quality tradesmen - simply enter your job details in the form above to get started.
We'll match your job to the relevant tradesmen in your area - those interested will pay to see your contact details and call you to quote.
As each tradesman expresses interest in quoting on your job, we'll send you their profile and ratings to help you choose the right one for you.
After the work is complete, return to the site and rate your tradesman based on their quality of work, reliability and value for money.
Aerial / Network Specialist
Added 24/02/2013
We have an aerial and points in the living room and bedroom but have never been able to get...
Searching for tradespeople
Managing your job is easier with the Rated People Homes App, download it today.


text:
0.36 CT. T.W. Princess-Cut Diamond Frame Engagement Ring in 10K White Gold
Item# 20028025
The Peoples Difference
Why shop Peoples?
A sparkling masterpiece, this exquisite diamond engagement ring will take her breath away. Crafted in 10K white gold, this ring showcases a 0.09 ct. princess-cut diamond centre stone bordered with a double frame of smaller round accent diamonds. Poli View product details.
Special Offers
Diamond carat weights (CT.) represent the approximate total weight (T.W.) of all diamonds in each setting and may vary no more than .07 below the stated weight. Typographic errors are subject to correction. Merchandise enlarged to show detail and may not always be exactly as pictured. Promotions, prices, styles and availability may vary by store and online.


text:
The Crazy Cat WheelThe Animal Rescue Site
Turns out, the wheel isn't just for rodents! We're not sure who we liked more, the silent cat observers, or the intense feline competitors!
Proper ARS animalrescuesite_belowcontent
The Animal Rescue Site is a place where people can help provide food and care to millions of animals in need, both in the U.S. and around the world. In addition to sharing personal rescue stories, shopping for the cause, and signing petitions, visitors can take just a moment each day to click on a purple button to help animals. Visit The Animal Rescue Site and click today - it's free!


text:
Queing theory
How do I solve a formula or equation for the Erlang System M/G/s/GD/s/infinity that predicts resource requirements (how many servers) using the known variables (1) new events per unit of time; (2) average time per event; (3) event time service level (must be resolved by duration); (4) percent of events that must meet that event time service level (duration).
Solution Preview
Let us consider the queuing system for which
a(t)=rl(rlt)^(r-1)*e^(-rlt)/(r-1)!, t>=0 (1)
b(x)=ue^(-ux) x>=0 (2)
When we find k customers in this system and when arriving customer is in the ith stage of arrival(1<=i<=r) then the total number of stages of arrival in the system is given by
Let us use P(j)=Prob[j stages in system] so that P(j) is defined to be the number of arrival stages in the system. As always p_(k) will be the equilibrium probability for number of customers in the system, and clearly they are related through
p_(k)=P(rk)+P(rk+1)+...+P(r(k+1)-1). (**)
The system we have defined is an irreducible ergodic Markov chain with its state-transition-rate diagram for stages given below
Solution Summary
This shows how to solve a formula for the Erlang System M/G/s/GD/s/infinity that predicts resource requirements using given variables.