Blijkbaar zijn er oneindig veel maar ieder schermt met zeer speciale inlaatstukken en dito spiralen .
Moet er warm sanitair water zijn? hoeveel spiralen wil je ? een twee?zonneboiler aparte spiraal, eventueel kachel apart?
ik heb de Solesta Silverline sinds 2012 geinstalleerd, het is in principe een prima systeem, vooral het buffervat met klein volume spiraal heeft een prima warmte overdracht.
De isolatie van het buffervat had beter gekund, ik heb het vat op een 6cm PIR plaat gezet, ga het later rondom nog beter isoleren
Het belangrijkste nadeel is zoals eerder genoemd de temperatuur settingen, waardoor het water in het gunstigste geval 60 graden bereikt, en dan ook alleen maar bovenin het buffervat.
Begin dit jaar heb ik een controller aangeschaft (met delta T regeling) met drie sensoren: eentje vervangt het bimetaaltje bij de vacuumbuizen, eentje hang ik onder in het vat en eentje hang ik bovenin het vat. Temperatuur bovenin het vat afgesteld op 85 graden.
Doordat de regeling veel beter is wordt nu de temperatuur onder in het vat ook veel hoger, en heb je langer warm/heet water.
Totnutoe werkt het prima, er komt nu tenminste heet water uit de kraan. De temperaturen op de vacuumbuizen, onder en boven in het vat zijn mooi af te lezen. Er moet wel een mengventiel in de leiding, anders kan het water uit de kraan/douche te heet worden.
Begrijp ik dat de solarspiraal bovenin het vat zit? Dat beperkt dan toch de warmteafgifte? Je kunt nooit het hele vatvolume benutten.
Je zegt dat het een prima ding is, maar moet wel nog na-isoleren en een separate besturing opbouwen. Mag ik concluderen dat het een matig ding is?
Het vat is een deel van het leegloopsysteem, spiraal zal dan voor het sww dienen en dus boven geplaatst zijn?