Schoorsteen voor pelletkachel - Pelletsforum.be
Schoorsteen voor pelletkachel
Lid geworden op: 25 Jul 2017, 07:18
Berichtdoor HansR » 25 Jul 2017, 07:21
Wij willen in de toekomst graag een pelletkachel plaatsen en willen (nu we aan het bouwen zijn) graag al een schoorsteen voorzien. Heel evident is dat bij ons niet. We kunnen namelijk niet recht naar boven, omdat het een tweewoonst is en we dan in de woonkamer van de andere woning zouden uitkomen.
Wij zouden dus 3 bochten moeten maken om in de schacht uit te komen. Kan dit een probleem vormen? En welke buis gebruiken we het best hiervoor?
Re: Schoorsteen voor pelletkachel
Berichtdoor HerC » 25 Jul 2017, 07:54
Veel betreffende schouwopbouw of rookafvoer, hoe je het ook wil noemen vind je al in volgend topic
http://pelletsforum.be/viewtopic.php?f=6&t=2290
Gezien je een minimale schouwtrek nodig hebt, het rookkanaal niet mag verstopt raken en gezien je het rookkanaal jaarlijks goed moet kunnen uitkuisen zou ik zelf nooit drie bochten plaatsen in een rookafvoer.
Binnen wordt er meestal enkelwandige buis gebruikt van 8 cm (onder de 6 m schouw) en 10 cm (boven de 6 m schouw). Eens buiten wordt er overgegaan naar een dubbelwandige buis.
Berichtdoor El Torro » 25 Jul 2017, 07:57
3 flauwe bochten is geen probleem zolang je maar geen horizontale stukken gebruikt.
Voor een pelletkachel gebruik je buis van 80mm (ook de schouw naar boven!!)
Of als het erg lang is (ongeveer 10M) ga je naar 100mm.
Alle info behoor je trouwens in de handleiding van de kachel te vinden!
Maar een pelletkachel plaatsen in een nieuwbouw?
Denk dat dat zonde van je geld is.
Edit herc was mij al voor
Berichtdoor HerC » 25 Jul 2017, 08:07
El Torro schreef: Maar een pelletkachel plaatsen in een nieuwbouw?
Hey El Torro...
Maakt niet uit of er al een reactie gegeven werd of niet. Hoe meer reacties op een vraag hoe beter.
En hoe meer ideeën hoe slimmer we hier allen worden.
Jouw laatste advies was ook niet onbelangrijk.
Berichtdoor cosdep-benelux » 25 Jul 2017, 15:18
Vergeet dit bij nieuwbouw niet te vermelden aan architect , voor het plaatsen van de ventilatie! Heb zelf ooit avonden bij een kachel gezeten omdat ze steeds melding gaf van luchtaanzuiging defect...... Tot mevrouw begon te koken werkte ze perfect, eenmaal dampkap op.... Error...
Voor ik die link gelegd had met tekort aan ventilatie (ik kreeg steeds de telefoon, maar bij aankomst was het eten klaar ) ..enkele potten koffie bij de klant leeggemaakt en natuurlijk een doos koekjes .
En van de schoorsteen....elke fabrikant heeft zijn eigen voorschriften, dus best vragen voor de aankoop van de kachel. kijk op het forum een beetje rond wie te vertrouwen is, en waar goede recensies van geschreven zijn. Dan kom je al een heel stuk in de goede richting.
Berichtdoor HerC » 25 Jul 2017, 17:38
@ cosdep-benelux: Wat raden jullie aan i.v.m. de drie bochten ?
Berichtdoor cosdep-benelux » 25 Jul 2017, 20:13
Bij onze rookgasventilator is een overschot aan kracht, en ik bekijk elke installatie apart.
Het is beter om I.p.v. een bocht 90°een T stuk te plaatsten . Zo kan overal worden gereinigd en sneller worden zuiver gemaakt.
Berichtdoor HerC » 25 Jul 2017, 22:36
@ HansR : Misschien kan je een kleine schets posten, maakt het wat makkelijker...
Berichtdoor HerC » 26 Jul 2017, 09:49
HansR heeft alles verduidelijkt via http://www.bouwinfo.be/forum/technieken/verwarming/rookafvoer-voor-pelletkachel