KBY, Constantedrukregeling - Madel
Home / Zoning / Instelbare overdrukkleppen Zoning System / KBY, Constantedrukregeling
Met de regelmodule KBY kan een constante druk ingesteld en behouden worden in een netwerk van luchtstroomleidingen met gemiddelde en lage druk (20 tot 300 Pa).
Met name aangewezen voor installaties die bestaan uit systemen met variabel luchtvolume, zoals zonesystemen (ZONING SYSTEM), installaties met VAV-systemen of installaties met modulatie van ventilatievolumes.
Het gebruik van de KBY-regeling maakt een evenwicht mogelijk in het volledige netwerk van leidingen en een gelijkmatige werking van de roosters van de installatie.
De centrale KBY beschikt over een druksonde, een keuzeschakelaar en een draaikiezer waarmee de te behouden druk eenvoudig ingesteld kan worden. De inrichting kan werken op een omloopklep (type ZC/ZQ) door middel van een uitgang 24 Vdc of direct met een uitgang 0-10 V op een ventilator EC/DC, een frequentievariator of proportionele klep met motor.
Ecologisch en gezond: instelling van het luchtvolume naargelang de behoeften van het vertrek (volgens temperatuur of luchtkwaliteit).