Cylinderunit - ECODAN
Binnenunits met geïntegreerde boiler
De Ecodan warmtepompen bestaan uit een buitenunit voor opstelling buiten het te verwarmen gebouw en een binnenunit voor installatie in het gebouw. De binnenunit is beschikbaar in twee uitvoeringen: als hydrobox en als clylinderunit met geïntegreerde SWW-boiler.
ENKEL VERWARMEN OF
De cylinderunits zijn verkrijgbaar voor zowel enkel verwarmen als voor omkeerbaar verwarmen en koelen. Bij cylinderunits worden naargelang het vermogen van de buitenunit twee verschillende warmteoverdragers gebruikt.
Efficiënt dankzij
uitgekiend sanitair warm water concept
De verwarming van het sanitair warm water wordt via een externe platenwarmtewisselaar uitgevoerd die binnenin de cylinderunit is geïnstalleerd. Dit type verwarming belooft een efficiëntiestijging tot 17,5 % ten opzichte van het eerdere systeem (bij waterverwarming van 40 °C naar 55 °C).
dankzij kalkafscheider
De leidingen van de Ecodan cylinderunit vergroten het aftapvolume door een geoptimaliseerde gelaagdheid. Een geïntegreerde kalkafscheider met een compact volume van 0,86 liter en een groot oppervlak van 16,4 m² (roestvrij-staalwol) garandeert een duurzame bescherming van de unit en minimaal onderhoud omwille van kalkafzetting.