Appendages voor een installatie gaan van een geforceerde luchtafscheider tot een expansievat afsluiter. Laat u adviseren over de vele mogelijkheden om een installatie te optimaliseren. Vele klachten of ergernissen zijn eventueel simpel op te lossen. Wij zijn reeds 45 jaar specialisten en willen deze specialisatie graag met onze klanten delen.
Drukverschil-overstortregelaar voor de veiligheid en energiebesparing
Als uw cv-installatie is uitgerust met radiatorthermostaten, dan is het raadzaam om een duurzame drukverschilregelaar te plaatsen. Dit voorkomt dat de druk in het leidingennet van uw installatie te hoog kan oplopen. Als dit gebeurt kan dit leiden tot geruis en schade aan uw cv-ketel, maar met deze 'by-pass' voor uw leiding loopt u geen enkel risico.
Om te voorkomen dat u regelmatig uw verwarmingsinstallatie moet ontluchten kunt u een vlotterontluchter plaatsen. Door middel van het toepassen van deze ontluchter wordt automatisch het teveel aan lucht uit uw installatie afgevoerd. Dit voorkomt onnodig warmteverlies en borrelgeluiden.
Handige expansievat afsluiter
Bij vervanging van een expansievat behoeft de cv installatie niet afgetapt te worden. Scheelt aftappen, vullen en dagen lang ontluchten van de cv installatie.
Een expansievat is een drukvat dat dient voor het beperken van drukveranderingen in een met vloeistof gevuld systeem. In een expansievat bevinden zich twee compartimenten, gescheiden door middel van een membraan. Het ene compartiment is gevuld met dezelfde vloeistof als het systeem, het andere compartiment bevat een gecomprimeerd gas. De werking van een expansievat berust op het principe dat een gas, in tegenstelling tot een vloeistof, samendrukbaar is. Zodra de druk in het systeem oploopt, zal het membraan in de richting van het gas bewegen, waardoor het volume van het systeem toeneemt. Hierdoor zal de druk erin afnemen. Expansievaten worden toegepast in onder andere cv-installaties. Wanneer de druk van een cv-installatie sterk varieert bij veranderingen van de watertemperatuur, functioneert het expansievat niet meer goed en dient deze vervangen te worden. Naast het expansievat wordt doorgaans een tweede beveiliging tegen overdruk aangebracht, een zgn. overdrukventiel.
Radiator aansluitappendages
Radiatorthermostaten worden gebruikt voor het regelen van de temperatuur in een vertrek. Om een radiator op de cv-installatie aan te sluiten zijn er meerdere appendages beschikbaar. Het gebruik van de appendages hangt af van het type radiator en de aansluitmogelijkheden ervan. Er zijn drie verschillende aansluitmogelijkheden te onderscheiden;
1.Traditioneel aangesloten radiatoren
Dit is de standaard wijze voor het aansluiten van leden- en plaatradiatoren. Kenmerkend is het gebruik van een radiatorthermostaat of handbediende afsluiter in de aanvoer naar de radiator en een voetventiel in de retour van de radiator. Het gebruik van een voetventiel geeft de mogelijkheid om de radiator voor werkzaamheden volledig af te kunnen sluiten en de stromingssnelheid te kunnen inregelen. Wij leveren voor deze aansluiting naast de bekende (Herz) radiatorthermostaten en voetventielen met- of zonder vul/aftap mogelijkheid.
2.Onderblok aangesloten radiatoren
Deze aansluitmethode wordt vaak gebruikt als er sprake is van kunststof aanvoer- en retourleidingen die in de vloer of wand worden verwerkt. Kenmerkend is dat beide leidingen aan één zijde van de radiator uit de vloer of wand komen.
Voor een fraaie afwerking aan deze zijde van de radiator wordt dan een onderblok en een radiatorthermostaat gebruikt. ThermoGas levert voor deze aansluiting onderblok sets voor zowel 1- als 2-pijps aansluitingen en uitvoeringen met vloer- en wandaansluiting.
3.Geïntegreerd aangesloten radiatoren
Door een radiator geïntegreerd aan te sluiten is er naast de radiator geen leidingwerk meer zichtbaar. Dit wordt steeds vaker toegepast bij moderne ventiel-compact en 6-punts radiatoren. Voor de temperatuurregeling wordt de radiator voorzien van een insert welke kan worden voorzien van een regelelement of handbediening. Voor de aansluiting van de aanvoer- en retour wordt gebruik gemaakt van een H-blok voetventiel. Deze heeft dezelfde functie als een normaal voetventiel bij de traditioneel aangesloten radiatoren. ThermoGas levert voor deze aansluiting inserts en H-blok voetventielen met- of zonder vul/aftap mogelijkheid. Voor speciale toepassingen is het ook mogelijk om de temperatuurregeling en het H-blok voetventiel gecombineerd te gebruiken.
Hiervoor hebben wij H-blok voetventielen met geïntegreerde afsluiter. Appendages hebben een grote invloed op de kosten van een verwarmingsinstallatie. Dat geldt voor het installeren, het gebruik en het onderhoud. Maar ook bij reparatie, renovatie en aanpassing aan de hedendaagse techniek. ThermoGas biedt in deze situaties een altijd passende oplossing. Om uw installatie in zijn geheel te completeren levert ThermoGas randapparatuur als vlotterontluchters, drukverschil overstortregelaars, voetventielen en afsluiters. De puntjes op de i dus op het gebied van compleet comfort.