Nieuwe geconditioneerde brandwerende opslag tbv ontvlambare stoffen | Protecta solutions
Nieuwe geconditioneerde brandwerende opslag tbv ontvlambare stoffen
We werden gecontacteerd door een petrochemische wereldspeler voor geconditioneerde en brandwerende opslagvoorzieningen voor kleine recipiënten met gevaarlijke en ontvlambare vloeistoffen.
Verwachtingen klant
1 stuk 'Coldroom' betreedbare brandwerende opslagvoorziening van ca. 15 m²
Temperatuur constant 5°C
Luchtverversing minimaal 6 keer per uur
Explosieveilige rookmelders en brandmeldcentrale
Volledig uitgerust met rekken voor recipiënten tot max. 30 L
1 stuk 'Temperature Controlled Room' betreedbare brandwerende opslagvoorziening van ca. 20 m²
Temperatuur altijd boven 5°C
Unit verdeeld in 3 compartimenten (3 toegangsdeuren)
1 stuk 'Waste container' betreedbare brandwerende opslagvoorziening van ca. 6 m²
Geen conditioneringseisen
Volledig uitgerust met rekken voor kleine recipiënten
Een brandwerende unit conditioneren, zowel koelen of verwarmen, in combinatie hoge ventilatie-eisen brengt standaard hoge energiekosten met zich mee. De (dure) gekoelde of verwarmde lucht wordt namelijk constant afgevoerd wat een enorme verspilling van energie oplevert.
Bij dit project hebben wij nieuwe technieken toegepast om het energieverbruik en de bijhorende kosten te doen dalen wat op termijn uiteraard een enorme besparing met zich mee brengt.
Gekozen is om de brandwerende opslagsystemen uit te voeren met een explosieveilige installatie welke de gekoelde lucht hergebruikt om de vers ingebrachte lucht te koelen. En omgekeerd om de verwarmde lucht te hergebruiken om de vers ingebrachte lucht te verwarmen. De installatie biedt de mogelijkheid om minimaal 500 m³ per uur te verversen en is zelfs leverbaar met een capaciteit tot 12.000 m³ per uur. Door het gebruik van deze installatie wordt tot 90% van de ingebrachte energie hergebruikt.
Ook over het energieverbruik van de verlichting is nagedacht, zo is er in elke unit explosieveilige LED verlichting toegepast.
100% brandwerend, 100 % conform
Al onze brandwerende units zijn opgebouwd uit 120 minuten brandwerende bouwdelen (dak, wanden en deuren) volgens Europese norm EN 13501-2.
In België moeten brandwerende deuren gekeurd en getest zijn volgens criterium EI1. Wij passen brandwerende deuren toe met een brandweerstand van 60 minuten, dubbelzijdig beproefd met dus classificatie EI1 60. Ook belangrijk: de deuren zijn dubbelzijdig getest in de wand waarin ze worden ingebouwd wat dus extra zekerheid biedt naar conformiteit.
Met deze bepalingen wordt voldaan aan de regels van ARAB en Vlarem voor de opslag van ontvlambare stoffen.
De brandweerstand van elke opslagvoorziening is 'in zijn geheel' onafhankelijk beoordeeld en vastgesteld door Brandlaboratorium Peutz (Notified Body). Zo bent u als klant altijd zeker van conformiteit en de juiste brandwerende opslagvoorziening.
Wil u meer weten over dit project? Of bent u ook op zoek naar een geschikte partner voor de opslag van uw gevaarlijke stoffen, aarzel niet om contact op te nemen met onze adviseurs via info@protectasolutions.be