GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 - PDF
Download "GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4"
1 Art.-Nr.: Montage handleiding GfS Push Bar Alarm Inhoud Algemene omschrijving...p. 2 Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3 Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Functies GfS Push Bar Alarm...p. 5 Art.-Nr.:
2 Algemene omschrijving Het principe Het GfS Push Bar Alarm is een betrouwbare beveiliging voor elke paniekbalk. Deze beveiligt de paniekstang en waarschuwt door de sticker alarm of optioneel stop voor onbevoegd gebruik. Het GfS Push Bar Alarm wordt boven de paniekstang gemonteerd, waarbij het instelbare hoekprofiel over de paniekbalk wordt aangebracht. Op de paniekbalk bevindt zich een zelfklevende magneet. Deze beïnvloedt bij een positieverandering (indrukken van de paniekbalk) de in het hoekprofiel aanwezige magneetcontacten. Het PBA bevat een batterij bewakingseenheid die bij afnemende batterijspanning een waarschuwingstoon afgeeft; onder 8 V klinkt het alarm ca.10 dagen. Paniekbalk beveiligt Al bij een lichte bediening, klinkt een vooralarm, dat echter bij loslaten van de paniekbalk weer stopt. Het vooralarm is actief wanneer de rode LED brand of de standbymodus geactiveerd is. Wordt de paniekbalk volledig ingedrukt, treedt een definitief alarm in werking dat alleen met de systeemsleutel kan worden uitgeschakeld. Optioneel is draadloze doormelding van het signaal (868,3 MHz). Bij de toepassing op glasdeuren leveren wij een passend pictogram voor de achterzijde: Nooduitgang niet blokkeren Nooduitgang alarm beveiligd Nooduitgang vrijhouden Inhoud Vooralarm automatische uitschakeling 1 GfS Push Bar Alarm met 85 db/1m incl. batterij detectie systeem en 2 magneet contacten 1 Instelbaar hoekprofiel, incl. veiligheidskoord 2 draadloze magneet contacten 1 magneet om op duwbalk te plakken 2 rode bovenplaten 1 9 V blok batterij Art.-Nr Continu alarm Reset met systeemsleutel
3 Opbouw GfS Push Bar Alarm Schroefgaten voor montage Alarm Potentiaal vrij wissel contact LEDs Half profielcilinder Batterij behuizing Bodemplaat Afdekkap Basis voor het hoekprofiel Opening in de behuizing Aanzicht instelbaar hoekprofiel Magneetcontacten voor permanent alarm en vooralarm Veiligheidskoord Verticale hoek Horizontale hoek Verbinding hoekprofiel Magneet om op de duwbalk te bevestigen 3
4 Installatie GfS Push Bar Alarm 1. Open het GfS Push Bar Alarm. Gebruik hierbij de sleutel en draai deze met de klok mee tot de bovenkap loskomt. Verwijder de LED-kabel van de printplaat. Afb Stop de meegeleverde 9 V batterij in de behuizing. 3. Bepaal de juiste positie van het GfS Push Bar Alarm door op de deur te testen. Gebruik hierbij bijgeleverde schroeven (3,5 x 13 mm) 20 mm boven de paniekstang (zie afb. 1) of gebruik speciaal verlijmende tape. 4. Monteer het GfS Push Bar Alarm met de meegeleverde schroeven (optioneel kunt u dubbelzijdig tape gebruiken) op de deur. Draai de onderste schroeven nog niet geheel vast. 5. Verkort nu het hoekprofiel zowel horizontaal als verticaal zodat de verticale arm in direct contact staat met de paniekbalk (wanneer de onderdelen geheel op elkaar gedrukt zijn). 6. Stop de 5 pin stekker in de behuizing en plaats de andere stroomkabel ook in de kabelbehuizing (afb. 2). 7. Steek nu het veiligheidskoord onder de opening via het hoekprofiel en til de bodemplaat iets los van de deur. Nu draait u ook de onderste twee schroeven vast en bevestigd u de zwarte LED-kabel op de printplaat en sluit degehele behuizing. 8. Plaats de sticker ( ALARM of optioneel STOP ) op het GfS Push Bar Alarm. 9. Plaats de geleverde magneet rechtsonder het hoekprofiel op een afstand van 30 mm (verticale arm reikt tot het uiterste eind van de magneet). Dit is een erg precies klusje (zie afb. 3). 10. Plaats het gehele hoekprofiel met een rood breekplaatje op de bestemde groene onderplaatjes. Het Push Bar Alarm is actief na enkele seconden (zie functies). Afb. 2 Afb. 2 gebogen hoek Magneet Magneet
5 Functies In werking stellen Plaats de sleutel in het systeem en draai deze naar links (reset). Draai vervolgens naar rechts en verwijder de sleutel. Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. Na ongeveer 15 seconden gaat de rode LED branden en schakelt de groene LED automatisch uit. Het alarm is nu geactiveerd. Na ongeveer 10 seconden schakelt ook de rode LED uit, het systeem is nu in stand-by modus. Onbevoegde doorgang Als de deur geopend wordt gaat de rode LED branden en een akoestisch alarm klinkt. Reset het alarm NO NC COM Plaats de sleutel in het systeem en draai de sleutel naar links (reset). Draai vervolgens naar rechts en verwijder de sleutel. Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. Wacht ongeveer 15 seconden; na ongeveer15 seconden gaat de rode LED branden, wat betekent dat het alarm is geactiveerd. Na ongeveer 10 seconden schakelt ook de rode LED uit, het systeem is nu in standby modus. Bevoegd personeel Bevoegd personeel maakt geen gebruik van de paniekbalk maar van het slot in de deur (wanneer mogelijk) om niet het alarm te activeren. Wanneer er in de deur geen ander slot aanwezig is gebruikt u de systeemsleutel. Draai de sleutel naar links in het systeem, de groene LED gaat branden. Draai nu de sleutel naar rechts en verwijder deze uit het systeem. U kunt nu binnnen 15 seconden de deur vrij gebruiken. Open de deur en u heeft doorgang zonder alarm. Het alarm is gedeactiveerd; na 15 seconden zal het systeem zich automatisch weer activeren. Vrijgave Plaats de sleutel in het systeem en draai de sleutel helemaal naar links. Blijf in deze positie tot dat de LED wordt uitgeschakeld. Hierna draait u de sleutel met de klok mee naar 12 uur en verwijder de sleutel. U kunt de deur nu vrij gebruiken zonder alarm te activeren. De groene LED knippert af en toe wat betekend dat de deur "bevoegd is geopend" Het GfS PBA inschakelen: Plaats de sleutel in het systeem en draai de sleutel helemaal naar links. De groene LED gaat nu branden. Hierna draait u de sleutel met de klok mee naar 12 uur en verwijder de sleutel. Sluit de deur wanneer deze reeds gesloten is dient u 15 sec. openingstijd af te wachten. De rode LED gaat branden, het systeem is beveiligd. Potentiaalvrij wisselcontact Contact belastbaar: 1 A 30 V DC Voeding door automatisch alarm uitschakeling continu alarm Alarm uit na 3 min. 9 V blokbatterij 5
6 Technische goedkeuring gebruiker Voor de wederzijdse bescherming van de plaatselijke dealer/ installateur en eindgebruiker. De installatie is goed gedaan. Uitsluitend systemen welke voldoen aan de NEN 1125 zijn toegepast. Het systeem is getest en werkt volgens beschrijving. Specifieke kenmerken van de bouwplaats: Alle systemen zijn vrij toegankelijk tijdens het overdragen aan de gebruiker. De systemen zijn getest en goedgekeurd. Plaats, datum Handtekening 6 Bedrijf
7 Technische goedkeuring installateur Voor de wederzijdse bescherming van de plaatselijke dealer/ installateur en eindgebruiker. De installateur heeft de gebruiker geattendeerd op de volgende punten: Functies en gebruik Uitschakelen van het alarm Batterij verwisselen Speciale functies zoals het vooralarm De mogelijkheid om het alarm door te melden Overhandigen van deze installatie handleidin De gebruiker is bekend met de volgende controle en onderhoud werkzaamheden Batterij check (wij adviseren jaarlijks) Controleren functies (jaarlijks) Controleren behuizing (jaarlijks) Plaats, datum Handtekening Bedrijf 7
Montage handleiding GfS Exit Control 179/1125
Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding GfS Exit Control 179/1125 Inhoud Algemene omschrijving S. 2 GfS Exit Control 179 met vooralarm S. 2 GfS Exit Control 1125 bij paniekstangen S. 2 GfS Exit