De toevoer in de woning - Hoofdschakelaar - AllesFrans
Beginpagina ▶ Bouwen en verbouwen ▶ Elektra ▶ Elektrische installatie ▶ De toevoer in de woning - Hoofdschakelaar
De hoofdschakelaar (disjoncteur de branchement) is een beschermend controle-apparatuur dat fungeert als de schakel tussen het net van de ERDF en de bekabeling van de abonnee. Ze bevindt zich op de point de livraison, de plaats van levering.
Het vorige artikel in deze rubriek: De toevoer in de woning - De meter
Bezoeken: 2.509
Anders dan in Nederland neemt de disjoncteur de branchement ook de stroombegrenzing voor zijn rekening. Hij beveiligt en begrenst op een verbruikswaarde die met jouw abonnementsvorm overeen komt (puissance souscrite). Je vindt de waarde in een klein venster, waar je bv 30 of 45 kunt aflezen, een waarde in Ampère. Maar je abonnement is in kVA. Dit is de omrekening:
Ampère 15 30 45 60 75 90
kVA 3 6 9 12 15 18
De hoofdschakelaar kan ook een aardlekschakelaar (disjoncteur différentiel) bevatten. Maar de waarde is dusdanig hoog dat het geen beveiliging voor personen geeft. Om deze speciale versie van aardlekschakelaar te onderscheiden is een aparte naam met afkorting verzonnen: Appareil Général de Commande et de Protection (AGCP).
Om te voorkomen dat de aardlekbeveiliging in de disjoncteur de branchement als eerste doorslaat - en dus het hele huis zonder stroom staat, wordt de aardlekschakelaar vaak als "type S" uitgevoerd. Type S werkt met een vertraging, waardoor eerst de aardlekschakelaar van de groep zal reageren.
Alles wat zich voor deze onderbreker bevindt, valt onder de norm NF C 14-100 en valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de ERDF en haar onderaannemers. Elke interventie moet door de ERDF worden gedaan en dit gedeelte is dan ook verzegeld.