Distributiecentrum Lidl, Weert
Air Group B.V. Breda http://airconditioningbreda.nl
Na aanbesteding heeft Air Group de opdracht ontvangen om, samen met een totaalinstallateur, het kantoor bij het distributiecentrum van Lidl in Weert te renoveren. Bovendien bestaat het project ook nog uit een tweetal nieuwbouw kantoorpanden (de WA- en WE-teken).
In het gebouw zat al een bestaande VRV III klimaatinstallatie en die moest op een efficiënte en duurzame manier worden hergebruikt, waarbij er kon worden gekoeld en gelijktijdig verwarmd.
Er was een grote VRV III klimaatinstallatie aanwezig van slechts zeven jaar 'oud' met een gezamenlijk opgesteld vermogen van totaal 36 pk.
Uiteindelijk heeft Air Group door haar ontwerp laten zien dat in plaats van de aanschaf van een compleet nieuw systeem, de klant beter kan kiezen voor een aanpassing op de huidige klimaatinstallatie.
Door het toepassen van nieuwe binnendelen en een klein buitendeel op de begane grond in combinatie met twee keer een klein buitendeel van totaal 20 pk op de verdieping, kan er energetisch én langer gebruik worden gemaakt van de huidige VRV III klimaatinstallatie.
Op deze manier is er dus slechts een investering nodig voor: nieuwe binnendelen, omschakelboxen en een buitendeel.
Tevens kunnen de producten in fases worden vervangen en vermijd men hiermee een hoge kostenpost in één keer.
Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de VRV III klimaatinstallatie te hergebruiken in combinatie met nieuwe binnendelen en uitbreiding voor de renovatie van het hoofdkantoor.
Daarom is er samen gekeken naar het ontwerp wat er allemaal mogelijk is met communicatieprotocollen in combinatie met een nieuwe VRV IV klimaatinstallatie.
Zo is er voor gekozen om op de begane grond van het kantoor geheel nieuwe VRV IV binnendelen aan te schaffen en daarbij omschakelboxen van de VRV III, zodat het communicatieprotocol gehandhaafd blijft.
Er staat voor het koelen en gelijktijdig verwarmen van de kantoorruimtes op de begane grond een 26 pk klimaatinstallatie op het dak.
Op de eerste verdieping is er gekozen voor een tweetal nieuwe VRV IV klimaatinstallaties. Deze keuze is bewust gemaakt, aangezien het gaat om een open kantoortuin en is daarom gesplitst van de individuele ruimtes.
Voor de open kantoortuin is gekozen voor heat recovery van 10 pk. Daarnaast is er ook 10 pk gemonteerd op het dak voor de individuele ruimtes.
Voor de WA-teken is er gekozen voor een VRV IV systeem met warmterugwinning met 12 pk opgesteld vermogen in combinatie met "Fully-Flat" cassette modellen, waar ook verse lucht op is aangesloten voor de luchtbehandeling.
Voor de WE-teken is er gekozen voor een VRV IV systeem met warmteterugwinning met 8 pk opgesteld vermogen met ook "Fully-Flat" binnendelen en omschakelboxen.
Alle drie de systemen zijn gekoppeld aan een eigen Intelligent Touch Manager, wat fungeert als een minigebouwbeheersysteem. De systemen zijn daardoor op afstand in te regelen en uit te lezen.
Daarnaast heeft Air Group twee luchtbehandelingskasten mogen plaatsen van circa 12.000 m3 per stuk, die worden gevoed door een luchtbehandelingstoepassing met warmtepomptechniek van ieder 10 pk.