Dynamische (of automatische) strangregelventielen zorgen ervoor dat het debiet in een circuit constant blijft, ongeacht de druk.
Dynamische strangregelventielen zijn vooral geschikt voor installaties waar zich geregeld drukverschillen voordoen met het oog op het beperken van de impact van deze laatste in elke aftakking.
De automatische PICV strangregelventielen vervullen zowel de rol van strangregelventiel als van debietbegrenzer.
Het dynamisch systeem zorgt ervoor dat het debiet niet beïnvloed wordt door de drukverschillen in het systeem.
In combinatie met een electro thermische kop en een regelaar , kan met het PICV strangregelventiel het debiet geregeld worden. Aan/uit of proportioneel .
Met een Venturi meettoestel kan het debiet direct gemeten worden, zonder dat het meettoestel tijdens de handeling moet ingeregeld worden.
Recht stuk buis buis speelt geen rol, kan directe gemonteerd worden op flexibel of bochtstuk el en in alle posities.
De thermostaatkoppen van COMAP bestaan uit een gevoelig element dat uitzet of samentrekt naargelang de temperatuur van de ruimte. Het geheel duwt op de naald van de thermostraatkraan waarop de thermostaatkop is gemonteerd en zorgt ervoor dat de ventielklep sluit of opengaat. De klep laat water door in de radiator wanneer de gemeten temperatuur in de ruimte lager ligt dan de temperatuur die de gebruiker koos met behulp van de thermostaatkop. Ze sluit wanneer de gewenste temperatuur bereikt is.