Infraroodstraler ELIR - PDF
Download "Infraroodstraler ELIR"
1 Infraroodstraler ELIR 3 1 model 1200 W Elektrische verwarming Voor alle buitentoepassingen waar een grote mate van flexibiliteit nodig is Toepassing ELIR zorgt voor intensieve verwarming, geschikt voor alle buitentoepassingen en lastige industriële panden. Doordat de ELIR licht, stabiel en draagbaar is, is hij ook zeer geschikt voor tijdelijke verwarming op bouwplaatsen e.d. Door de hoge beschermklasse (IP65) kan de straler in elke omgeving geïnstalleerd worden. Comfort Warmtestralers zorgen voor een intense, comfortabele warmte en voor een verlenging van het zomerseizoen. Het ontbreken van bewegende delen zorgt voor een stil systeem dat geen luchtverplaatsing genereert en de spreiding van stof en andere deeltjes tegengaat. Bediening en economie Warmtestralers zorgen voor directe warmte, zijn eenvoudig en flexibel te installeren en het vereiste onderhoud is minimaal. Mensen en objecten worden verwarmd, maar de omringende lucht niet. Hierdoor werkt een warmtestraler bijzonder efficiënt. Dit is met name buiten zeer effectief. Een warmtestraler is ook zuiniger met energie, veiliger en schoner dan een gasstraler. Ontwerp Een gedegen design in een compact formaat. Eenvoudig, robuust en licht (1 kg). De ELIR heeft geen veiligheidsglas, wat zorgt voor 10-15% extra efficiëntie ten opzichte van een straler met glas en met dezelfde beschermklasse. Productgegevens Alle onderdelen zijn corrosiewerend. Inclusief wandbeugel. Sokkel en kettingen voor installatie aan het plafond zijn als accessoires verkrijgbaar. Behuizing/reflectoren van hoogglanzend gepolijst aluminium met maximale weerstand tegen corrosie. Grijze aansluitdozen van hitte- en weerbestendig kunststof. Kleur: RAL Installatiehoogte 2 3 m 2 m Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd
2 ELIR wordt horizontaal geïnstalleerd op een sokkel, aan een wand of opgehangen aan kettingen. De ELIR is compact en licht. Op een standaard gemonteerd is de ELIR draagbaar en uitstekend geschikt voor tijdelijke verwarming. Een hoge beschermklasse (IP65) maakt het mogelijk om de straler in vrijwel iedere omgeving te installeren. De ELIR geeft een intense warmte, geschikt voor buitentoepassingen.
3 Technische specificaties Infraroodstraler ELIR (IP65) Type Verwarmingscapaciteit [W] Voltage [V] Stroomsterkte [A] Max. lamptemperatuur [ C] Afmetingen LxHxB [mm] Gewicht [kg] ELIR V~ 5, x112x83 1,0 Beschermingsklasse: IP65. Voldoet aan CE. Afmetingen Minimale afstand A B C600 C E D 1000 Min.afstand [mm] Plafond A 400 Wand, lange zijde van de unit B 600 Wand, korte zijde van de unit C 600 Brandbaar materiaal D 1000 Vloer E 1800
4 Plaatsing, montage en installatie Plaatsing De infraroodstralers moeten rond het te verwarmen gebied worden geplaatst (zie figuur 1). De eenheden worden normaal gesproken 2-3 m boven de grond/vloer geplaatst. In het algemeen geldt voor infraroodstralers dat W/m² de temperatuur met zo n 10 C verhoogt. De capaciteitsbehoefte kan worden beperkt als het te verwarmen gebied ommuurd is. Als het gebied alleen een dak heeft, is minimaal 800 W/m² nodig. 600 W/m² is voldoende als het gebied 3 muren heeft. Voor ommuurde gebieden moet de capaciteitsbehoefte worden berekend. Optimaal comfort realiseert u als de warmte vanuit twee richtingen wordt verdeeld. Montage ELIR wordt horizontaal geïnstalleerd op een sokkel, aan een wand of opgehangen aan kettingen. De hoek van de straler kan voor optimaal comfort worden afgesteld. Inclusief wandbeugel. Sokkel en kettingen voor installatie aan het plafond zijn als accessoires verkrijgbaar. Fig. 1: De stralers moeten voor een gelijkmatige verwarming vanuit minimaal twee richtingen werken. Aansluiting De ELIR is bedoeld voor zowel draagbare toepassingen als permanente installatie. Kabel en stekker worden bijgeleverd. Montagemogelijkheden Standaard: Wandmontage (beugel bijgeleverd). Plaatsing op vloerstandaard. Hangend aan ketting. Hoek afstellen
5 CBT 1 2 1h Infraroodstraler ELIR Regelopties Timerregeling De timer kan op een gewenste tijd worden ingesteld. Als de stroombelasting buiten het instelbereik van de timer komt of als u een groter systeem wilt aansturen, kan gebruik worden gemaakt van een contactgever. CBT, elektronische timer Zie voor meer informatie en opties het hoofdstuk "Regelingen". Accessoires ELIRC, ketting voor plafondmontage ELIRSTP, vloerstandaard voor draagbare toepassingen Vloerstandaard (driepoot) met beugel voor ELIR bijgeleverd. IREL12, extra lamp De halogeenlamp van 1,2 kw is vervangbaar. De levensduur van de lamp is afhankelijk van o.a. de omgevingstemperatuur en de plaatsing. 4h 2h CBT ELIRC ELIRSTP Type Omschrijving HxBxD [mm] CBT Elektronische timer 155x87x43 ELIRC Ketting voor plafondmontage L: 2500 ELIRSTP Vloerstandaard voor draagbare toepassingen H: 2000 IREL12 Extra lamp