Deze ventilator die gebruikt wordt in een wasinstallatie kwam bij ons binnen in een zeer slechte staat. Oxidatie, afgebroken bouten, vastzittende lagers, vocht in wikkelingen enz.
Omdat dit dure en speciale ventilatoren zijn, reviseren wij deze regelmatig voor een van onze klanten. Ook passen wij tijdens revisie de as-afdichting aan en plaatsen speciale lagers waardoor na deze revisie de standtijd veel langer is.
De ventilator wordt geheel gedemonteerd, waarna de onderdelen in een speciale reinigings machine gaan. Na reiniging volg inspectie van de losse onderdelen, in dit specifieke geval was de stator nog goed, vaak moeten wij deze ook opnieuw wikkelen.
Deze stator kan na een behandeling in de droogkast en voorzien van een nieuwe isolatielaag, weer een lange tijd mee.
De behuizing wordt gestraald, beschadigingen hersteld, draadgaten voorzien van helicoil, nieuwe lagers, en daarna voorzien van meerdere lagen verf.