GRUNDFOS DATA BOOKLET. Zelf aanzuigende meertraps pomp 50 Hz - PDF
Download "GRUNDFOS DATA BOOKLET. Zelf aanzuigende meertraps pomp 50 Hz"
1 GRUNDFOS DATA BOOKLET Zelf aanzuigende meertraps pomp 50 Hz
2 Inhoud Algemene gegevens Toepassingen blz 3 Typesleutel blz 3 Te verpompen media blz 3 Gebruikscondities blz 3 Technische gegevens blz 3 Kenmerken en voordelen blz 3 Controle paneel blz 4 Installatie blz 4 Product range, 1 x V blz 4 Technische gegevens Materiaal specificaties blz 5 Pompcurve blz 6 Afmetingen blz 6 Technische gegevens blz 6 2
3 Algemene gegevens Toepassingen De pomp is ontworpen voor watervoorziening en drukverhoging. In woonhuizen, In zomer- en weekendhuizen, Op boerderijen, Voor gebruik in de tuin. De pomp is geschikt voor het verpompen van drinkwater en regenwater. Typesleutel Voorbeeld 3-35 A - O - A -BVBP Pomptype Flow [m 3 /h] Max. opvoerhoogte [m] Code voor pompversie A: standaard Code voor aansluiting O: buitendraad Code voor materiaal A: standaard Code voor shaft seal Te verpompen media Drinkwater, regenwater of andere schone waterachtige, niet agressieve vloeistoffen die geen harde delen of vezels bevatten. Gebruikscondities Systeemdruk: Inlaatdruk: Zuigkracht: Mediumtemperatuur: Omgevingstemperatuur: Technische gegevens Voltage: max. 7,5 bar max. 3 bar max. 8 meter 0 C tot +35 C 0 C tot +45 C. 1 x V, 50 Hz Voltage-tolerantie: 10%/+6% Beschermingsklasse: Isolatieklasse: Geluidsbelasting: Keuring: IP54 B 55 db(a) CE. Kenmerken en voordelen Compleet systeem De is een complete all-in-one unit, met een geintegreerde pomp, motor, druktank, druk- en flowsensor controle-unit en terugslagklep. De controle-unit zorgt ervoor dat de pomp automatisch start wanneer water benodigd is en stopt als de vraag afneemt. Daarnaast beschermt deze unit de pomp in geval van storingen. Installatie Vanwege het compacte ontwerp neemt de pomp weinig ruimte in beslag en is hij eenvoudig te installeren. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met vrije ruimte rondom de pomp. Eenvoudige bediening De pomp is voorzien van een gebruikersvriendelijk bedieningspaneel met een aan/uit knop en indicatielichten voor de operationele staat van de pomp. Zelf aanzuigend Omdat de een zelfaanzuigende pomp is kan de water vanaf een niveau onder de pomp aanzuigen. Vooropgesteld dat de aanzuigleiding gevuld is met water, kan de pomp in 5 minuten water van een diepte van 8 meter op pompen. Dit vergemakkelijkt de installatie en het opstarten van de pomp en zorgt voor een meer betrouwbare watertoevoer in installaties waar er risico is op drooglopen en lekkage in de aanzuigleiding. Ingebouwde beveiligingsfuncties Als de pomp dreigt droog te lopen of aan een te hoge temperatuur wordt blootgesteld, zal de pomp automatisch stoppen, om de motor tegen doorbranden te beschermen. Automatische reset De pomp is voorzien van een automatische resetfunctie. In geval van drooglopen, of soortgelijke situaties zal de pomp stoppen. Automatisch opstarten zal ieder 30 minuten geprobeerd worden. De resetfunctie kan gedeactiveerd worden. Laag geluidsniveau Als gevolg van het hydraulische ontwerp en de interne koeling heeft de pomp een uitzonderlijk laag geluidsniveau. Dit maakt hem uitermate geschikt voor gebruik zowel buitens- als binnenshuis. Ingebouwde druktank Het ingebouwde drukvat vermindert het aantal starts en stops in geval van lekkages in het leidingwerk. Dit zorgt voor verminderde slijtage. Onderhoud De pomp is onderhoudsvrij. 3
4 Algemene gegevens Controle paneel Bediening van de pomp wordt geheel via het controlepaneel gedaan TM Installatie Zelf koelend, compact en horizontaal, de pomp is uitermate geschikt voor installaties waar de ruimte beperkt is. Bovendien is de persaansluiting van de pomp ±5 flexibel om aansluiting op het bestaande leidingwerk te vergemakkelijken. De pomp wordt geleverd met een 2 meter lange kabel. Pos. Functie Omschrijving 1 Aan/uit knop De pomp kan gestart en gestopt worden via de aan/uit knop. 2 Indicatielamp voor hoofdaansluiting (groen) Geeft aan dat de pomp klaar is voor gebruik. 3 Indicatielamp voor hoofdaansluiting (rood) Geeft aan dat de pomp in de standby-stand staat. 4 Pomp Aan (groen) Geeft aan dat de pomp draait. 5 Auto reset (groen) Geeft aan dat de auto reset-functie geactiveerd is. Na een alarm-situatie zal gedurende 24 uur iedere 30 minuten geprobeerd worden te herstarten. 6 Alarm (rood) Geeft aan dat de pomp in de alarm-modus staat. Handmatig resetten is mogelijk via de aan/uitbutton. Product range, 1 x V Regio Alle 50 Hz landen, behalve UK, Ierland en Australie UK, Ierland Australie Alle pompen worden geleverd met een 2 meter lange kabel. Type stekker Pomptype Zonder Artikelnummer Schuko Zwitsers Deens Australisch stekker
5 Technische gegevens Materiaal specificaties Pos. Onderdeel Materiaal 2 Motorstoel met grondplaat POM + 25% glasfiber 4 Kamer PPO + 20% glasfiber 7 Afvoer en afvulplug POM + 25% glasfiber 10 Terugslagklep PP + 30% glasfiber 14 Huis van terugslagklep PPE/PS + 20% glasfiber 16 Pompas Roestvast staal, DIN W.-Nr , AISI Membraan drukvat Butyl (membraan) 49 Impeller PPO + 20% glasfiber-ptfe 65 Terugslagklep POM + 25% glasfiber 92 Klem Roestvast staal, DIN W.-Nr , AISI a Persaansluiting POM + 25% glasfiber 101 Zuigaansluiting POM + 25% glasfiber Shaftseal: Stilstaand en roterend onderdeel As Mantel van motor 174a Drukschakelaar 184 Flow sensor O-ringen Carbon/Keramiek/NBR-rubber Roestvast staal, DIN W.-Nr , AISI 416 Roestvast staal, DIN W.-Nr , AISI 304 NBR-rubber 100a a TM
6 Technische gegevens Pompcurve p [kpa] H [m] Hz ISO 9906 Annex A Q [m³/h] Q [l/s] P1 [kw] P1-25 P1-45 P1 Eta Eta [%] Q [m³/h] De weer gegeven pompcurve correspondeert met een zuighoogte van 0 m. 0 TM Afmetingen G1 G1 Technische gegevens Pomptype Voltage I n [A] I start [A] P 2 [W] Netto gewicht [kg] x V 3,3 11, , x V 4,0 11, , x V 4,5 11, , x ø TM
8 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence NL Wijzigingen voorbehouden. GRUNDFOS Nederland B.V. Postbus AC Weesp Telefoon: 0900-Grundfos