Woningen - Producten - Fluvoo
mijn douche bevindt zich op het verdiep
Geschikt voor een huishoudelijk gebruik met een gemiddeld waterdebiet van 15 liter per minuut. Voor waterdebieten van 16 tot 40 liter per minuut kunnen twee verticale buizen worden gekoppeld.
De Fluvoo verticale buis moet rechtop geplaatst worden en is daarom uitsluitend geschikt voor warmteterugwinning bij een douche op de bovenverdieping. Hij is leverbaar in drie verschillende lengtes (2.1m, 1.68m en 1.27m). De Fluvoo® douchebak biedt de perfecte oplossing in alle andere situaties.
De Fluvoo® verticale buis bestaat uit twee concentrische koperen buizen. De mechanische sterkte van koper is groter dan die van PVC, koper is minder milieubelastend en volledig recycleerbaar. Koper gaat bovendien levenslang mee.>
Het afgevoerde douchewater stroomt door de binnenpijp: door de speciale spiraalvormige constructie en de opgewekte turbulentie gebeurt dit langs de wand en met grote snelheid.
De waterinhoud van de warmtewisselaar is zeer gering, slechts 0.3 liter. Hierdoor reageert de warmtewisselaar heel snel zodra er gedoucht wordt. Aan de warmtewisselaar worden wettelijke eisen gesteld om te voorkomen dat vervuild water in het leidingwaternet terecht kan komen. De warmtewisselaar heeft een dubbele scheiding tussen afvalwater en schoon leidingwater. Als extra scheiding tussen het afgevoerde douchewater en het leidingwater is een dunwandige buis om de binnenbuis aangebracht. Deze dunwandige buis heeft over de hele lengte een plooi. Hierdoor ontstaat een expansiemogelijkheid waardoor de buis onder invloed van de waterleidingdruk volledig tegen de binnenbuis wordt gedrukt. Dit is nodig om een goede warmteoverdracht te verkrijgen. Deze constructie is gepatenteerd.
Het is mogelijk alleen het water dat naar de CV-ketel of de boiler gaat voor te verwarmen. Ook is het mogelijk alleen het water dat naar de douche gaat voor te verwarmen. Maar, de grootste besparing wordt echter verkregen door zowel het leidingwater dat naar de koudwateraansluiting van de douche gaat, als het leidingwater dat naar de ketel gaat aan te sluiten op de uitgaande leiding van de Fluvoo.
De Fluvoo® verticale buis heeft een diameter van 50 mm en kan rechtstreeks op de afvoerbuizen naar het riool worden aangesloten. Er moet dus geen open verbinding worden toegepast.
Er moet een controleerbare terugstroombeveiling van het type EA (terugslagklep en afsluiter) in de toevoer van het leidingwater worden aangebracht.
In de EPB-berekening levert de Fluvoo® verticale buis
tot 5 E-peil punten winst op.
De Fluvoo® verticale buis is KIWA gecertificeerd.
De gemeten rendementen zijn:
Type Fluvoo® 210: rendement 65.4% bij een volumestroom van 9.2 l/min en 62.2% bij een volumestroom van 12.5 l/min.
Type Fluvoo® 168: rendement 55.8% bij een volumestroom van 9.2 l/min en 52.8% bij een volumestroom van 12.5 l/min.
Type Fluvoo® 127: rendement 46.9% bij een volumestroom van 9.2 l/min en 43.6% bij een volumestroom van 12.5 l/min.