Vergelijking tussen vacuüm en SF6 Circuit Breaker - industrie Nieuws - Shaanxi Joyelectric International Co., Ltd
Vacuümvermogenschakelaar
Ingesloten Pole
Koperen componenten van koper
Secundaire componenten
Vergrendeling mechanisme en apparaat
Reserveonderdelen en componenten
Waarom Joyelectric
12 kV Vacuüm stroomonderbreker
24kV Vacuüm stroomonderbreker
Muur bus
Isolator en sensor
Vergelijking tussen vacuüm en SF6 Circuit Breaker
Shaanxi Joyelectric International Co., Ltd | Updated: Jul 04, 2016
In een vacuümvermogenschakelaar, vacuüm interrupters gebruikt voor het breken en maken laden en schuld stromingen. Wanneer de contacten in vacuüm onderbreker scheiden, wordt de huidige wordt onderbroken initieert een metalen damp boog kwijting en stroomt door het plasma tot de volgende huidige nul.
De boog is dan gedoofd en de geleidende metalen damp condenseert op de metalen oppervlakken binnen een kwestie van micro seconden. Als gevolg daarvan bouwt de diëlektrische sterkte in de breker zeer snel.
In een SF6-vermogenschakelaar blijft de huidige stroom na contact scheiding via de waarvan plasma bestaat uit boog geïoniseerd SF6 gas. Voor, zo lang als het brandt, wordt de boog onderworpen aan een constante stroom van gas die warmte wordt geëxtraheerd uit het. De boog is gedoofd op een huidige nul, wanneer de hitte is geëxtraheerd door de dalende huidige. De voortdurende stroom van gas tot slot-ioniseert de contact kloof en stelt de diëlektrische sterkte nodig om te voorkomen dat een opnieuw toeslaan.
Tabel 1.Eigenschappen van het SF6 en vacuüm huidige technologieën te onderbreken.
Vacuüm stroomonderbrekers
Puffer Circuit Breaker
Zelf druk vermogenschakelaar
Contact materiaal-Chrome-koper
Operationele energie-eisen
Operationele energie-eisen zijn hoog, omdat het mechanisme leveren de energie die nodig is moet voor het comprimeren van het gas.
Operationele energie-eisen zijn laag, omdat het mechanisme moet slechts relatief kleine massa's bij matige snelheid, over korte afstanden verplaatst. Het mechanisme hoeft niet te verstrekken van de energie om te maken van de gasstroom
Operationele energie-eisen zijn laag, omdat het mechanisme slechts relatief kleine massa's op gematigde snelheid, over zeer korte afstanden bewegen moet.
Arc energie
Vanwege de hoge geleidbaarheid van de boog in het SF6-gas is de arc-energie laag. (boog spanning is tussen 150 en 200.)
Vanwege de zeer lage spanning in de damp van de metalen boog is energie zeer laag. (Arc spanning ligt tussen 50 en 100V.)
Neem contact op met erosie
Als gevolg van de lage energie is de contact erosie klein.
Als gevolg van de zeer lage boog energie, de snelle beweging van de wortel van de boog over het contact en het feit dat de meeste van het metaal damp condenseert opnieuw op de contactpersoon, contactpersoon erosie is uiterst klein.
Arc blusmiddelen
De gasvormige middellange SF6 bezit uitstekende diëlektrische en arc blussen van eigenschappen. Na het uitsterven van de boog recombineren de gedissocieerde gasmoleculen bijna volledig hervorming SF6. Dit betekent dat praktisch geen verlies/verbruik van het blussen medium plaatsvindt. De gasdruk kan heel eenvoudig en permanent begeleid worden. Deze functie is niet nodig waar de interrupters voor het leven worden verzegeld.
Geen extra blussend medium is vereist. Een vacuüm bij een druk van 10-7 bar of minder is een bijna ideale blussend medium. De interrupters zijn 'gesloten voor het leven' zodat toezicht van het vacuüm niet vereist is.
Switch gedrag met betrekking tot het huidige hakken
De opbouw van de druk en dus de stroom van gas is onafhankelijk van de waarde van de huidige. Groot of klein stromingen worden gekoeld met dezelfde intensiteit. Alleen kleine waarden van hoogfrequente, voorbijgaande stromingen, zal indien van toepassing, worden onderbroken. De ambtshalve ionisatie voor de contact gap verloopt zeer snel, als gevolg van het electro-negatieve kenmerk van het SF6-gas en de producten van de boog.
De opbouw van de druk en dus de stroom van gas is afhankelijk van de waarde van de stroom wordt onderbroken. Grote stromingen worden gekoeld intens, kleine stromingen zachtjes. Hoge frequentie voorbijgaande stromingen zal niet, in het algemeen worden onderbroken. De ambtshalve ionisatie voor de contact gap opbrengst zeer snel als gevolg van het electro-negatieve kenmerk van het SF6-gas en de producten.
Geen stroom van een 'blussen' medium die nodig zijn voor het blussen van de vacuüm boog. Een razendsnelle ambtshalve ionisatie van de contact kloof, zorgt voor de onderbreking van alle stromingen, groot of klein. Hoge frequentie voorbijgaande stromingen kunnen worden onderbroken. De waarde van de gehakte wordt bepaald door het soort kontaktmateriaal gebruikt. De aanwezigheid van chroom in de contactpersoon ook aluminium legering met vacuüm.
Nr. van kortsluiting operatie
Nr. volledige laadbewerking
Nr. mechanische bewerking
Tabel2.Vergelijking van het SF6 en vacuüm technologieën met betrekking tot de operationele aspecten
SF6 Breaker
Summated huidige cumulatieve
10 - 50 keer gewaardeerd kortsluiting huidige
30 - 100 keer gewaardeerd kortsluiting huidige
Breken van de huidige capaciteit van de onderbreker
5000 - 10000 keer
10000 - 20000 keer
5000-20000 C-O-operaties
10000-30000 C-O-operaties
Geen bewerking wordt uitgevoerd voordat onderhoud
Tijdsinterval tussen onderhoud mechanisme
Onkosten voor onderhoud
Loonkosten hoog, materiaal kosten laag
Lage arbeidskosten, materiaal kosten High
Diëlektrische sterkte van de contact kloof weerstaan
Tabel3.Vergelijking van SF6 en vacuüm technologieën in verband met het schakelen tussen toepassingen schakelen
Overschakelen van kortsluiting huidige met hoge DC component
Overschakelen van kortsluiting huidige met hoge RVV
Geschikt onder bepaalde voorwaarden (RVV > 1-2 kV per Milli-seconden
Zeer goed geschikt
Overschakelen van transformatoren
Goed geschikt.
Overschakelen van reactoren
Goed geschikt. Stappen moeten worden genomen bij huidige < 600A. om te voorkomen dat over spanning als gevolg van huidige hakken
Overschakelen van condensatoren
Goed geschikt. Opnieuw staking gratis
Overschakelen van condensatoren rug aan rug
Geschikt. In sommige gevallen huidige reactoren moeten beperken inrush huidige te beperken
Overschakelen van arc oven
Geschikt voor beperkt gebruik
Goed geschikt. Stappen worden genomen om te beperken over spanning.
Een paar: De voordelen van vacuüm schakelinrichtingen
Volgende: VCB panelen hebben lange duurzame mechanische en elektrische leven
VCB panelen hebben lange duurzame m...
De voordelen van vacuüm schakelinri...
Functies van verschillende schakela...
De voordelen van middenspanning Ind...
24kV indoor Scheider, hoogspanning ...
Indoor hoogspanning vacuümvermogens...
JN15-12/24/40.5 Indoor HV aarding S...
Vacuüm onderbreker functies
10/12kV Epoxy hars bus voor schakel...
630A Sf6 Ring Main Unit
Middenspanning MV met betekenbare m...
Huis | Informatie | producten | Nieuws | Kennis van de industrie | Neem contact op met ons | Waarom Joyelectric | terugkoppeling | Downloaden | Mobiele telefoon | XML | Main Page