De bijgewerkte controller simuleert het opstarten van de generator. - Atlas Copco Netherlands
De bijgewerkte controller simuleert het opstarten van de generator.
Tegenwoordig vertrouwen we op elektriciteit voor vrijwel alles wat we doen. Van het uploaden van dit bericht, het opladen van een telefoon of zelfs auto tot de volledige bedrijfsactiviteiten. Als we naar de toekomst kijken, zal die afhankelijkheid alleen maar toenemen omdat we allemaal langzaam maar zeker overstappen van traditionele fossiele brandstoffen.
Een grotere afhankelijkheid brengt risico's met zich mee. Stroomuitval kan uw dagelijkse werkzaamheden meer dan ooit beïnvloeden. Bovendien gaat een stroomstoring gepaard met een aanzienlijke financiële impact, inefficiënte productie en zelfs levensbedreigende situaties. Het is van cruciaal belang dat u bent voorbereid, omdat deze gebeurtenissen meestal niet te voorspellen zijn.
Het opstarten van een traditionele noodgenerator kost tijd. De eerste unit moet namelijk het nominale toerental en de nominale spanning bereiken. Als de volgende generator wordt opgestart, moet die worden gesynchroniseerd met de eerder aangesloten generator om onregelmatigheden te voorkomen. Dit proces moet vervolgens worden herhaald totdat de laatste back-upunit in bedrijf is.
We hebben een nieuwe functie toegevoegd aan de beproefde Atlas Copco Rental-generatoren met de QC 4003-controller. Hierdoor kunnen we het vereiste vermogen binnen 10 seconden leveren. Door deze kleine wijziging kunnen alle aangesloten systemen gelijktijdig worden opgestart, waardoor de spanning met een druk op de knop op het vereiste niveau wordt gebracht. Wilt u weten hoe we dat doen?
Opgestart voordat u deze zin hebt gelezen
Als bij een stroomstoring de hoofdstroomonderbrekers worden geopend, tornen de controllers de motoren maar wordt de bekrachtiging nog niet geactiveerd. Zodra de motoren van de Atlas Copco Rental-generator met ongeveer 400 tpm draaien, worden alle onderbrekers onmiddellijk gesloten, waardoor de generatoren op de rail worden aangesloten. Bij ongeveer 900 tpm activeert de automatische spanningsregelfunctie van de controller de bekrachtiging voor alle aangesloten systemen, waardoor de spanning op gecontroleerde wijze wordt verhoogd tot nominaal vermogen. Ongeacht hoeveel generatoren er op de rail zijn aangesloten, duurt dit proces minder dan 10 seconden.
In geval van nood zorgt u in een mum van tijd voor noodvoeding.
Kris Herremans, waarnemend Marketing Manager Atlas Copco Rental Europe
Bij Atlas Copco hebben we sinds 1873 industriële ideeën vertaald in voordelen die onmisbaar zijn in deze bedrijfstak. Door naar onze klanten te luisteren en op de hoogte te zijn van hun behoeften, leveren we toegevoegde waarde en innoveren we met de toekomst in gedachten.
Geweldige ideeën versterken duurzame ontwikkeling. Bij Atlas Copco Specialty Rental werken we samen met onze klanten aan innovatieve oplossingen voor tijdelijke lucht-, stroom-, stoom- en stikstofvoorziening. Onze gepassioneerde experts hebben uitgebreide kennis van toepassingen en apparatuur. We begrijpen wat onze klanten nodig hebben en kunnen een totaaloplossing bieden voor elke industrie, zowel in noodgevallen als voor geplande projecten. Wij zijn een divisie van Power Technique met hoofdkantoor gelegen in Boom, België, en leveren wereldwijd gespecialiseerde verhuuroplossingen onder verschillende merken.