Grote Afbeelding : MECO OM de EENHEID van de de VENTILATORrol van de STROOMcassette (2-BUIS) 200CFM, 0.6TR koelde de rollen van de waterventilator
MFP-34KM (Q) GG1
RONDE STROMENDE CASSETTE
Geschatte het Koelen Capaciteit::
Geschatte het Verwarmen Capaciteit::
MECO 8 manier om blazende de roleenheid van de cassetteventilator die ISO 9001 en Ce overging. De eenheid heeft 18 maanden garantie. Ons bedrijf concentreert zich op de eenheid van de ventilatorrol producerend 10 jaar. Wij denken worden uw partner op lange termijn in China.
Productinleiding van de Ronde blazende rol van de cassetteventilator
Om met de eenheid van de de ventilatorrol van de 4 maniercassette vergelijkbaar te zijn, MECO G het type van stijlcassette heeft de eenheid van de ventilatorrol 8 manierlucht het blazen wat een effect In alle richtingen van de luchtlevering verstrekken. Het klassieke paneelontwerp maakt de eenheid kan verschillende soorten decoratiemilieu ontmoeten.
MECO MODEL luchtvolume HET KOELEN CAPACITEIT HET VERWARMEN CAPACITEIT MACHTSinput Voeding NETTO DIMENSTION (, mm)
m3/h W W W paneel eenheid
MFP-34KM (Q) GG1 340 1800 2700 37 220V/1/50Hz 650x650x30 570 x 570 x 290
mod.-bus functie de hand beschermt grill hulpafvoerkanaaldienblad (grote grootte) Extra isolatie aan hoofdeenheid
Producteneigenschap en details
1. Randlucht het stromen die het niet-blaast gebied kan wezenlijk verminderen.
2. Het dunste eenheidslichaam is 240mm, zorgt die ontwerp ervoor dat de machine in een smalle ruimte kan worden geïnstalleerd.
3. De uitstekende prestaties-integrale Cwarmtewisselaar, allen keurt het ontwerp van integrale Cstructuur, goed-verdeeld luchtvolume en hoog-efficiënte hitteuitwisseling goed;
4. Uitstekend de prestaties-betrouwbare oplossing van het afvoeren van het gecondenseerde water. Het ontwerp van de gradiëntdrainage van afvoerkanaaldienblad maakt het water in de minste staat blijven; Het ontwerp van hulpafvoerkanaaldienblad vermijdt de lekkageincidenten die door de ongepaste hittepresentatie worden veroorzaakt in extern van eenheden
5. Het hoge liftwater de pomp voerde van het pomp (750mm hoog liftwater) afvoerkanaal wat af de installatie van gecondenseerde waterpijp flexibeler maken
6. Vlotterschakelaar binnen te verhinderen te lekken
7. MECO om blazende de roleenheid van de cassetteventilator heeft centrale controleoplossing. Wij voegen overeenkomst Mod. -mod.-buts met de controle van de eenheid toe die tot intelligent de bouwsysteem kan toegang hebben.
8. De waterklep kan binnen de eenheid worden geïnstalleerd
4-buis systeem
Al materiaal bedrading voldoet aan Ce-de Eigenschappen van de vereistenbetrouwbaarheid
De basiseenheden zijn Ce dat voor de EU-normen wordt verklaard
Alle eenheden met auto-nieuw beginfuncties.
De geïntegreerde Gecondenseerde Pomp van het Waterafvoerkanaal
Met Ingebouwde OverstromingsVeiligheidsapparaten
De opnieuw te gebruiken draad ontworpen schoongemaakte filters kunnen vacuüm zijn
Opname van de verse/Buitenkantlucht 100mm diameter.
Controle van het Modbus is de netto werk facultatief.
Q: Kunt u OEM merkorden voor uw eenheden van de ventilatorrol maken?
A: Ja, hebben het grootste deel van onze de eenhedenproducten van de ventilatorrol 4 pijpsysteem facultatief.
Q: Hebt u selectiesoftware voor uw eenheden van de Ventilatorrol?
A: Nog niet nu. Maar wij kunnen de eenheden van de ventilatorrol selecteren want u op uw bepaald selectieverzoek baseerde.