In de handel zijn de zogenaamde solartestkoffers te koop. Hier zit alle benodigde apparatuur in waarmee men een zonnesysteem kan controleren. Men kan ook zelf eenvoudig een dergelijke koffer samenstellen. In deze koffer zit:
Voor het uitrichten en controleren van de juiste opstelling van zonnecollectoren. Buitenkant verdraaien tot de rode naald zich tussen de beide groene markeringen bevind. De naald wijst dan naar het noorden
Voor tyfocor-LS dient deze waarde tussen 8,5 en 10 te liggen. Bij waarden onder de 7,5 het medium vervangen!
De manometer is bedoeld om de voordruk van het expansievat te meten. De vuldruk = 0,7 bar + 0,1 x de statische hoogte.
De pH-waarde is een maat om te meten of tyfocor nog bruikbaar is. Oude tyfocor dient vervangen te worden om teervorming en dichtslibben van het systeem te voorkomen.