Voorkomen van corrosie en vervuiling | ERIKS
Voorkomen van corrosie en vervuiling
Voorkom corrosie en vervuiling in gekoeld- en warmwatersystemen
Hoe treedt lucht het gesloten systeem binnen?
Lucht kan op verschillende manieren het systeem binnendringen:
Gevangen lucht in het systeem na de eerste vulling
Opgeloste lucht in het vulwater
Inkomende lucht door onderdruk
Toetreding door niet-diffuusdichte materialen
Lucht dat na de eerste vulling in het systeem is gevangen kan eenvoudig worden verwijderd door het systeem op de juiste manier te ontluchten. Daarbij is het belangrijk om het systeem op de juiste werkdruk te houden en daarmee de inkomende lucht door onderdruk te voorkomen. De opgeloste lucht die zich dan toch nog in het systeem bevindt, kan worden verwijderd door het plaatsen van automatische ontgasser(s). Dit proces verloopt nooit 100% zuiver, daarom moet er op worden toegezien dat de toetreding door niet diffuusdichte materialen tot een minimum wordt beperkt.
Er zijn veel redenen om in plaats van een traditioneel systeem voor kunststof leidingsystemen te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan:
De uitstekende isolerende werking
Het montagegemak door het lichte gewicht
Een snelle en makkelijke verbindingswijze met lijmen of lassen
Een lange technische levensduur
En - zeer belangrijk - ongevoelig voor in- en uitwendige corrosie.
Inwendige corrosie zorgt voor een ruwe binnenwand van het leidingwerk, waardoor de weerstanden na verloop van tijd zullen oplopen. Hierdoor moet de pomp harder werken om hetzelfde debiet te leveren, waardoor de energiekosten en de CO2 uitstoot alleen maar zullen toenemen.
De metalen onderdelen van het systeem blijven natuurlijk wél gevoelig voor corrosie, denk bijvoorbeeld aan pompen, afsluiters, warmtewisselaars en regelkleppen. Het is ondanks de juiste keuze van leidingmateriaal belangrijk om de aandacht te vestigen op het voorkomen van zuurstof in het gesloten systeem.
ISSO Publicatie 13
ISSO, het kennisinstituut bouw- en installatietechniek, voorziet vakmensen van kennis voor het realiseren van gezonde, veilige en duurzame gebouwen.
Omdat er een toename is van problemen in de installatie door corrosie, besteden zij hier in de ISSO Publicatie 13 'Voorkomen van corrosie en vervuiling' in het bijzonder aandacht aan.
In deze richtlijn wordt de zuurstof doorlatendheid van materialen gebaseerd op verschillende normen en richtlijnen; waaronder de DIN 4726. Systemen die aan deze norm voldoen mogen een maximum van 0.32 mg/(m2 d) bij 40°C water aan zuurstof toelaten.
Bekijk ISSO Publicatie 13 (login benodigd).
Blue Pipe MF OT
Ter voorkoming van zuurstofdiffusie zijn er kunststof leidingsystemen ontwikkeld die beperkt zuurstof doorlaten. Onze partner Aquatherm GmbH heeft met ERIKS de succesvolle Blue Pipe MF verder ontwikkeld en een dunne EVOH laag in de buiswand aangebracht. Deze EVOH laag heeft een buitengewoon lage zuurstofdiffusie en zorgt ervoor dat de Blue Pipe MF OT volgens de DIN 4726 zuurstofdicht is.
Met de juiste keuzes van (inregel)afsluiters, appendages, pompen en de Blue Pipe MF OT is en blijft de installatie vrij van corrosie.