Stekkerdoos PV4-MID
6100002020
De perfecte oplossing voor veilige stroomafname op bouwplaatsen en legale afrekening(MID*)
Bij bouw- en montageklussen zijn de voorgeschakelde beschermfuncties van bestaande stekkerdozen normaliter niet bekend. Daarom is daar het gevaar van ernstige ongevallen door verkeerde electoinstallatie bijzonder groot.
Om deze reden is in Duitsland voor de stroomafname aan stopcontacten op bouw- en montageplaatsen een extra bescherming voorgeschreven van de duitse beroepsorganisatie(BGI-608)
Het gemakkelijkst kunt u aan deze richtlijn voldoen door het tussenschakelen van een mobiele
aardlekschakelaar zoals de PV4-MID van Trotec! Deze variabel binnen- en buiten te gebruiken stekkerdoos is een in Duitsland vervaardigd kwaliteitsproduct met bedrijfstoelating voor bouw- en montageplaatsen conform BGI 608. Het extreem robuuste volrubber behuizing met geintegreerde draaggreep beherbergt vier beveiligde stopcontacten conform VDE 0620-1.
Bovendien beschikt de PV4-MID over een lekstroom FI-schakelaar (RCCB) en een MID-conforme* energieverbruikmeter - alletwee beveiligd onder een transparant en per optioneel beugelslot af te sluiten afsluitkap.
Een oplossing voor alles: Naleving van alle voorgeschreven beschermfuncties voor een veilige stroomafname, MID-conforme* energieverbruikmeter en verlengkabel met 4-voudige stopcontacten geschikt voor bouwplaatsen - alle in een met de PV4-MID
Optimaal voor barre gebruiksomstandigheden op wisselende bouwplaatsen
lekstroom - FI-schakelaar
Extreem robuste industriebehuizing uit rubber
Energievebruikteller met ijkmerk MID* vanaf fabriek, daarom geschikt voor afrekeningsdoeleinden
Beschermingsklasse IP44 voor het gebruik op bouwplaatsen, in vochtige ruimtes of buiten
FI-schakelaar en energieverbuikteller beschermd verbouwd onder afsluitbare beschermkap.
Vier beveiligde stopcontacten met deksel die automatisch sluit
Netspanning (V/Hz): 230 V AC, 50 Hz
Aansluitvermogen (kVA): 3,6
Voorbeveiliging max. (A): 16
CEE 7/3 (Schuko stekkerdoos Typ F): aanwezig
Aansluitstekker: CEE 7/7 (Stecker Typ F + E)
Aansluitkabel: 2 m, H07RN-F 3G2,5
FI-schakelaar (RCCB)
Type (RCCB): Type A
Ingangsstroom RCCB (A): 25
Inganglekstroom (A): 0,003
Nominale spanning RCCB: 230 V AC, 50 Hz
Nominale belastingsfactor (RDF): 0,25
Type (MID): MID gecertificeerd, 1 tariefregister, niet terug te zetten
Weergave: 6-cijferige LC-indicator
Ingangsstroom (A) MID: 0,25 A Imin, 5 A Iref, 45 A Imax
Nominale spanning MID: 230 V AC, 50 Hz
Nauwkeurigheidsklasse: A
Slagsterkte: IK10 (behuizing), IK8 (stopcontacten)
Bedrijf - min. temperatuur (°C): -20
Bedrijf - max. temperatuur (°C): 45
Bedrijf - max. rel. vochtigheid (niet condenserend) (%): 95
Afmetingen LxBxH: 430 x 98 x 115 mm
MID-conforme tellers voldoen aan de europese meetapparatenrichtlijn(MID) 2004/22/EG, welke onder andere de eisen van energieverbruikmeters defineert, die voor afrekeningsdoeleinden worden gebruikt. Dit betreft bijvoorbeeld ook de energieverbruikmeter voor het doorberekenen aan verzekeringen of klanten. Zulke apparaten beschiken over een ijking vanuit de fabriek met 19 jaar geldigheid voor electronmechanische en 8 jaar voor electronische meters. Na afloop moet het apparaat nieuw geijkt worden.