Lekdetectiesysteem - Kenniscentrum InfoMil
Een lekdetectiesysteem controleert continu of er lekkages zijn. Hiermee wordt in een vroeg stadium lekkages opgespoord.
Op deze webpagina wordt bedoelt met:
De F-gassenverordening geeft geen eenduidige uitleg en praktische uitvoering van een lekdetectiesysteem. Wel is al een waarschuwing nodig bij een laag gehalte aan koudemiddel. Dit is nodig om snel te kunnen reageren op lekkage. De geadviseerde alarmeringswaarde voor lekdetectie bij HFK koudemiddelen is 100 ppm. Reken van kg/m3 naar ppm om bij een omgevingstemperatuur van 20°C.
Een automatisch lekdetectiesysteem behoort te voldoen aan het volgende:
de meetonnauwkeurigheid bedraagt maximaal ongeveer 5 % van de maximale schaalwaarde
Stem het meetbereik af op het toegepaste HFK koudemiddel
de alarmvertraging is kleiner dan 60 seconden
het toegepaste detectieprincipe is geschikt voor de omstandigheden waaraan blootstelling van de detector plaatsvindt (temperaturen, vochtigheid en dergelijke)
In de praktijk blijkt dat een lekdetectiesysteem om onnodige emissie te voorkomen veel eerder een signaal zal moeten afgeven dan een gasdetectiesysteem voor de veiligheid van personen. Er zijn situaties waarbij installatie nodig is van zowel een lekdetectie uit oogpunt van milieueisen als gasdetectie uit oogpunt van veiligheid. Advies is dan om een systeem met laag- en hoog alarm toe te passen.
Installeer bij een lekdetectiesysteem op basis van milieueisen in ieder geval in de machinekamer minimaal één detector. Plaats en aantal is afhankelijk van de situatie in de machinekamer.
Voor overige ruimten is de noodzaak van het plaatsen van detectoren afhankelijk van het risico op lekkage. Bekijk dit per geval met de gebruiker van de apparatuur. De uitkomst is sterk afhankelijk van de plaats van de koelapparatuur en de aard van de activiteiten in deze ruimte.