serverruimte Archives - Advies Elektrotechniek
Kabelgoot correct toepassen in de elektrische installatie
Met name in de utiliteit en industrie wordt bekabeling van een elektrische installatie aangebracht in wat men noemt kabeldraagsystemen. Hiermee bedoelt de ontwerper van een installatie kabelgeleide systemen in de vorm van kabelgoot, ladderbaan, draadgoot, wandgoot, plintgoot, enz. Dat zijn veel verschillende vormen. En dan zijn al deze vormen van kabelgeleide systemen er ook nog in verschillende materialen, uitvoeringen en afwerkingen. De juiste keuze van een kabeldraagsysteem is sterk afhankelijk van de locatie, het type en de hoeveelheid kabels die er in worden aangebracht. De meest gebruikelijke term is kabelgoot. Maar,
Elke bestaande computerruimte is ingericht volgens de technische standaard of beschikbare mogelijkheden van het moment van de bouw of de inrichting. Ook uw serverruimte zal zijn voorzien van energie voorziening, noodstroom, koeling en dataverbindingen. De technische ontwikkeling van apparatuur en concepten gaat razendsnel. Dat geldt in het bijzonder voor technische voorzieningen in computerruimten. Steeds meer gebruikers eisen een maximale beschikbaarheid van een serverruimte gedurende de klok rond. Daar moet een technische infrastructuur toch maar aan kunnen voldoen. Maar hoe bereikt u dat? Met name grotere computerruimten of datacenters worden gebouwd en
Met name in het MKB komen veel kleine ruimten voor waarin serverapparatuur wordt opgesteld. De inrichting van deze ruimten loopt uiteen van een aantal los opgestelde servers in de zogenoemde bezemkast tot een eenvoudige rackopstelling. De vaak gebruikte koeltechniek voor deze kleine computerruimten is helaas nog steeds de zeer inefficiënte standaard split-unit systemen. Een goede inrichting, de juiste keuze voor een koelsysteem en beschikbare fiscale voordelen leveren echter een aanzienlijke besparing op de energie- en onderhoudskosten op. Met name in kantoorgebouwen en in de grotere winkelketens komen kleine serverruimten voor. De
Transferswitch maakt aansluiten apparatuur op A- en B-feed mogelijk
In hoog risico computerruimten worden servers en aanverwante apparatuur op twee voedingen aangesloten, de zogenoemde A- en B-feed. De meeste servers zijn daarvoor geschikt, maar niet alle aanverwante apparatuur zoals netwerkswitches zijn uitgerust met twee voedingsunits. Ook die apparatuur moet uiteraard doorwerken bij een onverhoopte uitval van de A- of B-feed. In computerruimten waarin een hoge beschikbaarheid van apparatuur en applicaties wordt geëist is de energievoorziening dubbel uitgevoerd. Dat wil zeggen alle data verwerkende apparatuur wordt aangesloten op respectievelijk een A-pad en een B-pad. Indien een voedingspad uitvalt door een storing
De overheid stimuleert energiebesparing met een fiscale aftrekpost, de Energie Investeringsaftrek (EIA), voor investeringen in energiebesparing. Daartoe is een energielijst opgesteld, die jaarlijks wordt aangepast en gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROV). Het fiscale voordeel is alleen beschikbaar voor BTW-plichtige organisaties. In de nieuwe energielijst 2015 zijn voor het eerst koelsystemen voor computerruimten opgenomen. En dat biedt kansen voor de inrichting van kleine en grote computerruimten. Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen BTW-plichtige organisaties fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.