De VIKING TW elektronische afleverset biedt een zeer nauwkeurige tapwaterregeling en presteert uitstekend op het gebied van stilstandsverliezen en instelmogelijkheden. De afleverset is voorzien van een KIWA-gekeurde dubbelwandige warmtewisselaar en een optimaal isolerende mantel van EPP.
Voor warmtapwater zijn uitvoeringen van 6 tot 12 liter per minuut (CW-klasse 3 t/m 6) beschikbaar. Een vakantiestand schakelt de regeling desgewenst in stand-by wanneer gedurende langere tijd geen warmtapwater wordt gevraagd. Opties: tapwatervoorkeursregeling, hoeveelheidsbegrenzing en een verhoogde aanvoertemperatuur (90°C in plaats van 80°C).
VIKING Servicetool
Omdat de instellingen na inbedrijfstelling nauwelijks nog hoeven te worden gewijzigd, is de VIKING TW MIV afleverset niet voorzien van een display of toetsen. Met behulp van de VIKING Servicetool kunnen eventueel gewenste aanpassingen echter eenvoudig worden doorgevoerd. Met de VIKING Servicetool kunt u instellingen uitlezen en aanpassen, meetgegevens opvragen en de regeling dataloggen. De software is geschikt voor een PDA en werkt via Bluetooth.
Voordelen
• Energiezuinig (slechts 25 KW stilstandsverlies) en zeer comfortabel;
• Slechts 275 mm breed: unit past ook in smalle opstellingsplaatsen;
• Ongeëvenaarde prestaties;
• Diverse opties leverbaar;
• Klantspecifieke ontwerpen mogelijk;
• Beproefde technologie uit eigen huis: een waarborg voor kwaliteit en service.
Technische gegevens
Raadpleeg voor alle technische gegevens de brochure.
Hoogte (incl. kranen) 1.010 mm
Breedte 275 mm
Diepte 240 mm
Tapwaterklasse conform CW3 t/m CW6
Drukverschil primair 35/100 kPa
Temperatuur primair 65-80°C (90°C)
Download
Fetching documents...
[No translation for /nibe/products/errorgetdocuments, nl]
Servicetool
Voor de NIBE VIKING is een servicetool beschikbaar die draadloos werkt met Bluetooth-communicatie. Met behulp van deze tool kunnen parameters in de print van de VIKING worden aangepast om het toestel eventueel nog beter op de aangesloten installatie af te stemmen. Ook kunnen na installatie, diverse functies zoals klepstanden en temperaturen worden uitgelezen. Raadpleeg NIBE Energietechniek voor meer informatie over deze servicetool.