Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen - PDF
Download "Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen"
1 Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen 1 Na de watermeter Na de watermeter dient steeds een algemene afsluitkraan en goedgekeurde controleerbare keerklep (type A) geïnstalleerd te zijn. Conforme aansluitset: Afsluitkraan, met aflaatkraantje, gevolgd door een controleerbare keerklep (type A) en flexibele aansluiting. FARYS (de watermaatschappij) kan een minibinneninstallatie (foto) leveren tegen betaling, voorzien van een EA beveiliging (=Afsluitkraan + controleerbare keerklep), een dubbeldienstkraan en een verzegelde afsluitkraan, waar tijdelijk (max. 2 jaar) water kan worden afgenomen in afwachting van een definitieve keuring. 2 Voor de waterbehandeling Voor de waterontharder, antikalkbehandeling of doseerinstallatie dient een EA beveiliging geplaatst te worden. Als er zich geen aftakpunt bevind tussen de watermeter en de waterbehandeling telt de EA beveiliging na de teller ook als beveiliging voor de waterbehandeling. De spoelleiding die eventueel aanwezig is bij de waterbehandeling dient steeds zichtbaar(min. 2cm) onderbroken te worden naar de afvoerleiding! Zichtbare onderbreking naar afvoer.
2 3 Voor de dubbeldienstkranen Dubbeldienstkranen waarop een tuinhaspel kan aangebracht worden, dient beveiligd te worden door: - Een EA-beveiliging vóór de dubbeldienstkraan, voor de aftakking aan de collector. - Of door het plaatsen van een BELGAQUA goedgekeurde dubbeldienstkraan. 4 Voor de centrale verwarmingsinstallaties (CV) De bijvulleiding van de centrale verwarmingsinstallatie dient steeds beveiligd te worden. Welke beveiliging er nodig is, is afhankelijk van de gebruikte in de CV-kring ter bescherming ervan. Beveiligingsrooster centrale verwarmingsinstallatie geen categorie 3 categorie 4 CA beveiliging CA beveiliging BA beveiliging
3 5 Voor de warmwaterproductie Op de koudwatertoevoerleiding van het toestel dat warmwater produceert, dient een beveiliging te worden voorzien. De beveiliging is afhankelijk van de manier van opwarming. A Doorstroomtoestellen op gas of elektrisch - EA beveiliging op de voeding. - Beveiliging tegen overdruk is aangewezen. - Overdrukventiel via zichtbare onderbreking naar de afvoerleiding. Veiligheidsgroep of inlaatcombinatie bevat de 3 onderdelen die nodig zijn: afsluitkraan + keerklep + overdruk. B Warmwaterboiler Lage druk - EA beveiliging op de voeding. Hoge druk - EA beveiliging op de voeding. - Beveiliging tegen overdruk is aangewezen. - Overdruk ventiel via zichtbare onderbreking naar de afvoerleiding.
4 C Gecombineerd doorstroomtoestel (CV + warmwaterproductie) - Beveiliging koudwatertoevoerleiding voor de productie van sanitair warmwater: EA beveiliging. Het is aangewezen om het toestel te beveiligen tegen overdruk (fabrikanten eisen dit meestal!). - Beveiliging centrale verwarmingsinstallatie. Beveiligingsrooster centrale verwarmingsinstallatie geen categorie 3 categorie 4 CA beveiliging CA beveiliging BA beveiliging In sommige toestellen is de bijvulbeveiliging voor de CV-kring reeds ingebouwd. Vraag vooraf info bij de leverancier. 6 Voor de mengkranen met handsproeier (bad, douche, keuken) De sanitaire mengkranen zonder handsproeier zijn beveiligd, voor huishoudelijke installaties, door de EA beveiliging na de teller.
5 Beveiligingrooster voor mengkranen met handsproeier Door Belgaqua goedgekeurde mengkraan uitgerust met handsproeier Niet door Belgaqua gekeurde mengkraan uitgerust met handsproeier Niet door Belgaqua gekeurde mengkraan uitgerust met handsproeier Beveiliging koudwaterzijde Beveiliging warmwaterzijde Handsproeier OK OK OK EB plaatsen EB plaatsen OK OK OK EB plaatsen (mengwater) Mengkraan met handsproeier (bad) Mengkraan (lavabo) 7 Voor de drukverhoginginstallatie Alvorens een drukverhogingsinstallatie aan te schaffen dient men de gewenste installatie voor te leggen ter goedkeuring bij de watermaatschappij. Drukverhogingsinstallatie rechtstreeks aangesloten op het openbaar distributienet dient uitgerust te worden met een beveiliging tegen onder- en bovendruk. Een minimum maximum elektronische beveiliging dient voorzien te zijn. Voor de pompinstallatie dient een EA beveiliging te worden voorzien.
6 8 Eigen waterwinningsinstallatie Binneninstallatie met eigen waterwinning (grondwater of putwater) en/of hergebruik van regenwater mogen niet in verbinding staan met leidingen of toestellen die aangesloten zijn op het waterdistributienet. Zelfs verbindingen via mengkranen, gesloten afsluitkranen, keerkleppen of wegneembare aansluitstukken zijn verboden. De scheiding moet absoluut en definitief zijn. Rechtstreekse verbinding (WAN verbinding) is dus niet toegestaan. Als alternatief kan ingeval van watertekort van de eigenwaterwinning een kleine waterhouder voorzien worden aan de zuigzijde van de pomp (beveiliging AA of AB). Voor het bijvullen van de regenwaterput op reglementaire wijze dient men steeds een atmosferische onderbreking te maken boven het maaiveld (beveiliging AA of AB). Onderstaand, 2 voorbeelden van AA beveiligingen voor bijvulling regenwaterput. Manuele bijvulling via dienstkraan. Automatische bijvulling door middel van elektroventiel en met AA onderbreking naar de regenwaterput
7 9 Gedompelde voeding en/of spoeling van bad Bij plaatsing van baden met voeding ter hoogte van de overloopleiding van het bad, dient een atmosferische beluchting (beveiliging DB) voorzien te worden na de mengkraan en dit 15 cm boven de badrand. DB beveiliging Een alternatieve oplossing is op de voeding van het koud water en het warm water een CA beveiliging te voorzien. De CA dient met een zichtbare onderbreking op de afvoerleiding aangesloten te worden. 10 Voor de WC De WC dient steeds beveiligd te worden met een AC beveiliging. 11 Goedgekeurde toestellen Toestellen vermeld op de lijst van conforme apparaten, uitgegeven door BELGAQUA, mogen zonder extra beveiliging worden aangesloten, tenzij anders vermeld.
Beveiliging volgens NBN EN 1717: 1: AA-AB-AD-DC 2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-HA-HB-HD-LA-LB
50 Repertorium 2014 - Technische oorschriften betreffende binneninstallaties - reglementair gedeelte Mengkraan oor bad, laabo, gootsteen e.d. Beschrijing: Mengkraan oor sanitair warm en koud water oor
STUDIEDAG WATERBEHANDELING
STUDIEDAG WATERBEHANDELING Wetgeving drinkwater Luc Mouton Senior Projectleider TMVW 1 Programma 1. Water bestemd voor menselijke consumptie 2. Eigen waterwinningsinstallatie 3. FAVV 4. Beveiliging van
Repertorium 2014. Conform beveiligde toestellen Goedgekeurde beveiligingen Geattesteerde fluïda. Technische voorschriften binneninstallaties
Repertorium 2014 Conform beveiligde toestellen Goedgekeurde beveiligingen Geattesteerde fluïda Technische voorschriften binneninstallaties BELGISCHE FEDERATIE VOOR DE WATERSECTOR VZW VOORWOORD 2014 :
Repertorium. Technische voorschriften binneninstallaties. Conform beveiligde toestellen Goedgekeurde beveiligingen Geattesteerde fluïda
BELGISCHE FEDERATIE VOOR DE WATERSECTOR Generaal Wahislaan, 21 BE 1030 Brussel BTW BE 0407.781.169 Tel. 02/706 40 90 www.belgaqua.be info@belgaqua.be.8e4agjbbe78?8 H
LASTENBOEK DEEL 6 TECHNIEKEN FLUÏDA. ARCHITECTENBUREAU TYBERGHIEN & PARTNERS BVovvCVBA Jan Verspeyenstraat 26 9000 GENT T 09/223.69.
LASTENBOEK DEEL 6 TECHNIEKEN FLUÏDA ARCHITECTENBUREAU TYBERGHIEN & PARTNERS BVovvCVBA Jan Verspeyenstraat 26 9000 GENT T 09/223.69.63 60. SANITAIR LEIDINGNET 3 60.00. sanitair leidingnet - algemeen 3 60.60.
Flamco. Flamco. Toebehoren voor sanitaire installaties PRESCOR B PRESCOR SB FLEXBRANE CE 1 /2 FLEXOFIT TOEBEHOREN VOOR SANITAIRE INSTALLATIES
TOEBEHOREN VOOR SANITAIRE INSTALLATIES Flamco Flamco Toebehoren voor sanitaire installaties PRESCOR B PRESCOR SB FLEXBRANE CE 1 /2 FLEXOFIT Uitgave 2005 / B Flamco Voor een effectieve beveiliging van uw
VEILIG OMGAAN MET KRAANTJESWATER OP SCHOOL Richtlijnen voor schooldirecties en schoolbesturen INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Inleiding 3 Deel 1: Oorsprong van het water aan de kraan 4 Deel 2: Stappenplan voor
Een huishoudelijke aftakking van het drinkwaternet. www.dewatergroep.be
Een huishoudelijke aftakking van het drinkwaternet www.dewatergroep.be Gefeliciteerd met uw bouw- of verbouwproject! Bij het (ver)bouwen van een woning komt heel wat kijken. Dat weten wij maar al te goed.
Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid. De sanitair installateur WATER. Het bereiden van drinkwater waterbehandeling en drukverhoging
Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid De sanitair installateur WATER Het bereiden van drinkwater waterbehandeling en drukverhoging D E S A N I T A I R I N S T A L L A T E U R WATER: HET BEREIDEN
Opvolging Legionellabeheersplan. Stedelijk zwembad Parklaan 117 9100 Sint-Niklaas
Opvolging Legionellabeheersplan Stedelijk zwembad Parklaan 117 9100 Sint-Niklaas opgemaakt december 2013 Inhoudsopgave 1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS... 4 1.1 Opdrachtgever... 4 1.1.1 De inrichting...4 1.1.2