Ventilatie • 2 min lezen
Erik Peeters - gepubliceerd op 6 december 2016
Vuile lucht verdunnen
Een parkeergarageventilatiesysteem moet afgewerkte lucht vijf meter boven straatniveau uitblazen, ruim boven de hoofden van voorbijgangers . Dit moet verticaal gebeuren, met een minimale snelheid. De gedachte hierachter is dat de uitblaasvoorziening de vuile lucht zo hard uitblaast dat het direct verdunt met schone buitenlucht, zodat inademen geen schade oplevert. Toch zie ik deze vijf meter eis niet altijd terug in parkeergarages die ik tegenkom.
Vijf meter eis
De afgelopen jaren zijn er nogal wat wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de uitblaasvoorziening. Dat heeft tot veel onduidelijkheid geleid. Zo hadden we tot 1 januari 2008 de staatsbladen 278 en 602 als leidraad:
Onderdeel b – "De uit de parkeergarage afgezogen lucht wordt verticaal uitgeblazen op ten minste 5 m boven het straatniveau of, indien binnen 25 m van de uitblaasopening een gebouw is gelegen met een hoogste daklijn die meer dan 5 m boven het straatniveau is gelegen, ten minste 1 m boven de hoogste daklijn van dat gebouw."
De vijf meter eis niet keihard
In beide staatsbladen was de eis over de uitblaashoogte nog niet 'keihard'. Beide besluiten vermelden een voorbehoud. De vijf meter eis mag komen te vervallen als je de overheid kunt overtuigen van het volgende:
"Onderdeel b is niet van toepassing indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de uitblaasopening zodanig is gesitueerd dat een afdoende verspreiding van verontreinigde lucht in de buitenlucht is gewaarborgd en schadelijke immissies worden voorkomen."
Beide staatsbladen zijn per 1 januari 2008 komen te vervallen, dus welke eisen gelden nu?
Huidige eisen rondom uitblazen vuile lucht
De nu geldende eisen zijn terug te vinden in "Activiteitenbesluit milieubeheer" en "Activiteitenregeling milieubeheer". Wat feiten op een rij:
Op 1 januari 2008 is de activiteitenregeling in het leven geroepen
Op 24 oktober 2012 is het artikel 3.27L in de regeling opgenomen
Op 30 september 2015 is er een tweede lid aan het artikel toegevoegd
In de Activiteitenregeling komt in artikel 3.27L de eis van het vijf meter hoog uitblazen weer terug. Maar wat opvalt, is dat het voorbehoud dat in de staatsbladen nog wel gemaakt werd nu is verdwenen. Er staat nog wel een voorbehoud in het tweede lid vermeld, maar dat heeft te maken met bestaande installaties. Sindsdien zijn er nog wel wijzigingen van de regeling geweest, maar dit artikel is onveranderd gebleven.
Maatwerk voor je parkeergarageventilatiesysteem
Volgens het activiteitenbesluit is er in parkeergarages een hoge uitblaas benodigd. Maar óók het activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid van de gelijkwaardige oplossing of maatwerk. De "Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit" moet zo'n maatwerkoplossing beoordelen. Zij hebben maatoplossingen voor afwijkende uitblaas al eerder beoordeeld en publiceren hun besluiten online. Als je meer wilt weten over goedgekeurde rekenmethoden (PDF), inputdata voor de achtergrondconcentraties en emissies (PDF) of de toegestane grenswaarden voor NO2, PM10, CO en benzeen (PDF), volg dan de links naar deze onderwerpen. Zo'n maatwerkoplossing is geen simpel rekensommetje…
Onze kennis rond parkeergarageventilatie hebben we gebundeld in een whitepaper. Wil je meer weten over dit onderwerpen? Download het kennisdocument dan via onderstaande knop!