Dag Ivo, Met elektrisch bedoel je dat de driewegklep elektrisch wordt omgeschakeld van de ene naar de andere stromingsrichting. Ik heb alleen ervaring met Honeywell en die doen het goed. In 24 en 230 Volt verkrijgbaar, aan te sturen met een simpele thermostaat die zelf geen stroom nodig heeft. Zeer ...
Een plaatje van mijn mengventiel. Op de thermometers zie je wat er gebeurt. https://i.imgur.com/ykDvMgZ.jpg Rechtsonder is de retour op 40°C, linksboven de aanvoer uit de ketel op 76°C, linksonder de gemengde retour die de ketel ingaat op de ingestelde temperatuur 63°C. Het blokje in het midden is h...
Heb zelf een mengventiel gebouwd uit een Heimeier drieweg mengventiel en een Honeywell thermostaatknop met afstandvoeler. Op drie plaatsen ter bewaking een thermometer en je ziet precies wat er gebeurt. Je meet de retourtemperatuur voordat ie de menger in gaat, de ingestelde gemengde temperatuur die...
Dag Hans, 60 graden mengventiel heb je nodig echter dit is het minimum. Niet voor niets zijn er mengventielen in meerdere temperaturen verkrijgbaar, bij een Laddomat krijg je meen ik drie instel-elementen bijgeleverd voor verschillende temperatuurinstellingen. Deze 60 graden betekenen dat de ketel o...
Dag Hans, Ik verwacht dat zoals jij het wilt, je geen comfortabel werkende installatie krijgt. Al het warme ketelwater door je boiler sturen alvorens het je huis in gaat lijkt me niet aan te raden. Als je ketel netjes werkt zal er water van ca. 80°C uit komen. Als dit water constant door je boiler l...
Maar het ventileert niet meer want er is geen luchtstroom meer. Met de spouwinblaas vlokken zijn de moderne materialen 'gesiliconiseerd'. Daarme vochtbestendig en niet hygroscopisch gemaakt. Daardoor mogen deze materialen tegen het buitenblad een komen. Een buitenblad kan/mag nat worden aan de binn...
Dat gasketeltje kan wel z'n veiligheden hebben, maar de gasleiding ligt wel door de hele woning tot aan de zolder. Koper. Een onwetende kan met z'n boor een schilderijtje ophangen, precies de schroef in de gasleiding... Die veiligheid heb ik in m'n woning ongebouwd door geen gasleiding daar te hebb...
Paul Joosten schreef: Je denkt langzamerhand wel de meeste houtzagen gezien te hebben kom je dit tegen...
Dag Theo, Voor zover ik geïnformeerd ben zijn Vigas ketels wel goed. Wat ik er minder aan vind is dat de ketel met zijn ventilator het houtgas onder druk verplaatst, dat doen echter wel meer zulke ketels. Andere ketels hebben een systeem dat de ventilator laat zuigen. Mijn idee is dat als dichtingen...
Hallo, Bij mij draait al een jaar of 10 een DC32s en ik heb al verschillende aansteekmethodes geprobeerd. Momenteel leg ik twee blokken hout met hun platte kanten tegen elkaar boven de brandergleuf en leg op de naad een bruin aanmaakblokje (soms voor de zekerheid ook 2, een stukje van elkaar af). Ve...
Toch nog eens een praktische vraag: De ketel, buffervat en het expansievat hebben allemaal 1 1/2" aansluitingen. De Ladomat 21 met kogelafsluiters heeft 1 1/4" aansluitingen. Op basis van de maten heb ik vrij snel de aanname gedaan dat ik met dikwandig staal zou werken, daarvoor inmiddels...
heeft iemand ervaring of een mening over een piromax 100 kw? Hallo, Piromax komt uit Servie, ben ze nog niet vaak tegen gekomen. Kosten voor een 100 KW liggen meen ik in de buurt van € 8000,--. Kunnen best goede ketels zijn maar kan nog niet veel informatie vinden. Dan heb ik (niet allen omdat ik e...
Dag, Gebruikte indirect gestookte boiler op de inlaat van je E boiler zetten. Het met hout opgewarmde water loopt dan je E boiler in, deze controleert, is het warm genoeg dan gaat deze niet aan. Zo loopt bij mij het indirect opgewarmde water over de CV ketelboiler van een oude Nefit Turbo die ook ni...
Opbrengst, kosten, ecologie, het gaat alle kanten op. Ik kan alleen beschrijven hoe ik het heb gedaan en misschien heeft een ander er wat aan. Bij mij draait al een jaar of vijf een Agpo-Zen zonneboiler-istallatie. Vlakke plaatcollector van Zen uit Belgie, Agpo leegloopsysteem boiler, met pomp en re...