Hoe op maat driefasen circuit breakers - Pattaylorhomes.com
Hoe op maat driefasen circuit breakers
Schakelaars zijn ontworpen om de schakeling te beschermen, met name de kabels, waaraan zij zijn verbonden. Ze zijn geschikt voor spanning, continue stroom en kortsluitstroom. Een breken struikelen curve presenteert grafisch kenmerken van de stroomonderbreker's, en geeft de lengte van de tijd een breker zal een bepaalde stroom te voeren voordat struikelen. Driefase stroomonderbrekers gedimensioneerd volgens de stroomcapaciteit van de kabel van de schakeling die ze beschermen volgens de kortsluitstroom van de schakeling en volgens de huidige karakteristieken van de aangesloten verbruikers.
• Selecteer stroomonderbrekers voor de spanning en de kortsluitstroom van het systeem waar ze moeten worden geïnstalleerd. Voor residentiële toepassingen kan de kortsluiting capaciteit worden verkregen bij het elektriciteitsbedrijf, en het is algemeen voor alle soortgelijke verbindingen in een buurt. Voor grotere commerciële of industriële toepassingen, kortsluiting berekening de kortsluitstroom in het bijzonder systeem te bepalen moeten door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
• Selecteer de individuele automaten op basis van de totale verbonden laadtijden 1,25. De 1.25 is nodig om te compenseren voor breaker verwarming wanneer geïnstalleerd in een panel naast andere automaten. Selecteer de volgende grootste standaard huidige beoordeling en selecteer kabels volgens de stroomonderbreker continue stroom ratings. Typische maten voor stroomonderbrekers zijn 15A, 20A, 30A en 40A, welke kabels van AWG # 14, # 12, # 10 en # 8 respectievelijk zal vereisen.
• Controleer op grote niet-lineaire belastingen zoals transformatoren of motoren. Deze lasten zijn hoog beginnen stromen die breakers zal struikelen, ook al is er geen gevaar van overbelasting. Controleer de typeplaatjes en documentatie voor het starten of inschakelstromen. Als deze niet worden vermeld, vermenigvuldig de vollast stroom door 6 en controleer de breaker bochten om ervoor te zorgen dat deze stroom zal de schakelaar niet af. Vanaf stromingen aanhouden gedurende enkele seconden, zodat, indien de aanloopstroom van de breker curve valt aan de rechterkant van de curve, selecteer een grotere breaker en zorg ervoor dat de bijbehorende grotere kabel wordt gebruikt.