Gasdichtheidsmonitor - GDM 233.52.100 TI - WIKA Benelux
Voor interne en externe installatie in door SF6-gas geïsoleerde schakeleenheden
Gemodificeerde buisveermanometer met in de behuizing geïntegreerde gasdichtheidstransmitter
Locale aflezing met alarmcontacten
Aflezing op afstand (output 4 … 20 mA, 2-draads systeem), meetbereiken van 0 ... 10 g/liter tot 0 ... 80 g/liter
Hoge EMI-prestatie, CE-conformiteit
Hermetisch afgedicht, daarom geen temperatuurinvloed, door atmosferische drukschommelingen en hoogteverschillen.
Model 233.52.100 TI beschikt over een in de achterzijde van de behuizing geïntegreerde gasdichtheidstransmitter. Hij functioneert volledig als een standaard GD-10 gasdichtheidstransmitter, door de combinatie kunnen beide instrumenten echter de dichtheid aflezen via een enkele aansluiting op de tank.
De gasdichtheidstransmitter haalt de druk en de temperatuur van het SF6-gas in het apparaat (tank) op. De huidige gasdichtheid wordt door beide variabelen vastgesteld met behulp van een elektronisch evaluatiesysteem.
Thermisch opgewekte drukveranderingen worden dynamisch gecompenseerd en beïnvloeden het outputsignaal niet.