Eenvoudige installatie - FM1 Fire Curtain wordt modulair geleverd en is als zodanig eenvoudig te installeren.
Groot aantal opties – Contacteer ons voor meer informatie. Het FM1 brandscherm kan worden aangepast aan fysieke beperkingen van de ruimte.
Configuraties en afmetingen - Het FM1 brandscherm is beschikbaar als een enkelvoudige unit of als een dubbele horizontale of dubbele verticale unit voor een doorlopende behuizing met meerdere overlappende brandschermen om een doorlopende barrière te vormen.
De enkelvoudige rookschermen zijn beschikbaar met een lengte vanaf 1000 tot 5000 mm en een hoogte van 500 tot 5000 mm. Als er grotere schermen nodig zijn, kan hier aan worden voldaan door dubbele horizontale of dubbele verticale units te plaatsen.
De dubbele verticale en dubbele horizontale units kunnen worden uitgevoerd in elke gewenst lengte, mits de schermen overlappen, en zijn beschikbaar in hoogtes vanaf 500 mm tot 6000 mm.
Zodra er een signaal wordt ontvangen of er een stroomstoring optreedt, worden de schermen met gebruik van de zwaartekracht op een gecontroleerde manier tot een vooraf bepaalde hoogte afgerold.
Gecertificeerde zijgeleiders of geleide rollen zorgen voor de afdichting tussen het doek en het gebouw om de immense positieve of negatieve druk die bij een brand optreedt, te weerstaan.