als je wil deelnemen aan een wedstrijd om een musical te maken, maar slechts drie weken de tijd hebt? Je probeert verhaal na verhaal te verzinnen, maar niks bevalt je. Wel, dan maak je toch gewoon een dolle musical over het maken van een musical?! TITEL VAN DE SHOW
is een humoristische musical over twee beginnende schrijvers: Pieter en Dominiek. In drie weken tijd proberen zij een nieuwe, originele musical te schrijven in de hoop winnaar te worden van het Flemical Musical Festival. Wanneer ze besluiten ook de hulp van hun vriendinnen Kim en Sas in te roepen, start voor het viertal een boeiende, avontuurlijke en hilarische strijd tegen de tijd … Raakt het stuk op tijd klaar? Zal hun show in de prijzen vallen? Zal het een geslaagd project zijn en vooral … blijft hun vriendschap intact?
vertelt op vrolijke wijze zijn eigen ontstaansgeschiedenis en is volledig gebaseerd op waargebeurde feiten. Het is een ode aan de musical en vertelt hoe zwaar het traject van idee tot première wel is.
wordt voor het eerst in het Nederlands opgevoerd, in een vertaling van Peter Hoefman, die ervoor koos om het stuk in Vlaanderen te plaatsen. Het bevat dan ook talrijke verwijzingen naar het Vlaamse musicallandschap.
Het elektrisch element wat wij hier beschrijven / bedoelen is er een om vloeistof te verwarmen, in ons geval is die vloeistof water. De juiste benaming in het Nederlands voor een dergelijk element is ‘Dompelaar’. In het Engels noemt men dit een immersion heater.
Door een element in een vat te monteren kun je dus eigenlijk zelf min of meer een boiler creëren. Voor tapwater moet dit dus wel een koper, RVS of geëmailleerd vat zijn. Stel dat je cv-water wilt verwarmen dan kan het ook met bijvoorbeeld stalen vaten.
Als je spanning op het element zet gaat er een stroom lopen waardoor het element warmte afgeeft aan het water en zodoende verwarmd. Een elektrisch element tref je bijvoorbeeld ook aan in een elektrische frietpan (friteuse), koffiezetapparaat, en waterkoker.
afbeelding: 3 elementen in één unit, inschroefbaar (2″) in een tank U ziet 8 aansluitingen; 2 voor aarde en 2 per element.
Deze ‘element-unit’ bestaat in werkelijkheid uit 3 elektrische elementen, onze zuiderburen zeggen ‘3 elektrische weerstanden’.
Daarmee zeggen ze eigenlijk meteen wat het zijn, je kunt de elementen nl. zien als elektrische weerstanden.
Bij een 400 volt / 3 fase net en een schakeling van weerstand is de formule: P = U x I x Wortel3 (vermogen in Watt = spanning in Volt x stroom in Ampere x wortel 3)
-( Cosinus phi is hier niet van toepassing omdat het ‘weerstanden’ betreft en geen spoelen / motoren)
Omdat de weerstanden gelijk zijn ontstaat tussen het zgn. sterpunt (daar waar de weerstanden aan elkaar zitten) en de fase aansluiting een spanning van 230 Volt.
Hierbij schakelen we 1 fase uit, hierdoor zal één element niets doen, eigenlijk ontstaat dus de volgende situatie:
Bij een serie schakeling van weerstanden blijft de stroom gelijk, maar het voltage verdeelt zich over de weerstanden (denk aan de kerstboom verlichting).
Onderstaand heeft geen betrekking meer op bovenstaand schema, maar is bedoeld om het verhaal af te maken;
Bij een parallel schakeling blijft de spanning gelijk over de weerstanden, de stromen kunnen worden opgeteld.
In onderstaand voorbeeld een unit die bestaat uit 3 elementen, deze elementen kun je op 230 Volt zetten, dan doen ze ca. 1 kW, en je kunt ze met 400 Volt voeden, dan doen ze 3 kW.
Als 3 gelijke elementen in driehoek worden geschakeld is er spraken van Symmetrische belasting en dan geld P = U x I x Wortel3 x Cos.phi (Omdat het elementen zijn en geen draaistroom motor, is de cosinus phi 0).
Let op, als er elementen uitgeschakeld worden, of er over een Lijn zowel een 230 Volt circuit als 400 Volt circuit loopt is er spraken van Asymmetrische belasting. (Ongelijke belasting). In een test fase voor goede werking kun je dan in de praktijk beter de zgn. Fase stromen meten (Over een element zelf) om vermogens te bepalen. De lijn stroom kan immers afwijken omdat er een faseverschuiving is en deels ook stroom over de NUL kan terug vloeien naar het net.
Met 6 schakelaars / hulprelais maken we dus een element dat in schakelbaar is op 1,2,3,4,5,6,7 en 9 kW (uit + 8 stappen). Zo zijn er met verschillende weerstanden en verschillende hoeveelheden elementen meerdere vermogens-schakelingen te maken.