Brandwering is een aspect van levensbelang. Het assortiment fire-screens, brandrol-, brandschuif- en brandloopdeuren zijn functionele en bedrijfszekere oplossingen met toepassingen in de industrie- en utiliteitsbouw. Er is keuze uit diverse uitvoeringen, afwerkingen en bedieningen.
Brandwerende doeken bieden de oplossing in situaties waarbij de bovenruimte de sleutel is. VM Montage levert types geclassificeerd in brandvertragingsduur.
BD30 is een brandvertragend roldoek met een certificaat voor 30 minuten, dit doek is een perfect alternatief voor een branddeur. Goedkoper en veel lichter, tevens kan dit doek tot 45 minuten rookwerend worden erkocht ook met certificaat. Het TNO-rapport kunt u op verzoek bij ons opvragen.
De types BD60, BD90 en BD120 staan voor brandwerendheid van respectievelijk 60-90-120 minuten. Deze doeken voldoen bovendien aan het bouwbesluit. Brandschermen zijn leverbaar tot een breedte van ongeveer 11.000 mm. Grotere afmetingen in overleg wel mogelijk.
Stalen deuren worden voor diverse toepassingen gebruikt. VM Montage heeft een breed productassortiment met diverse stalen deuren. Denkt u daarbij aan brandwerende binnen- en buitendeuren, veiligheidsdeuren en rookwerende deuren.
De roldeuren zijn samengesteld uit horizontale lamellen met een hoogte van 95 mm hoogte en een dikte van 22 mm. De lamellen zijn samengesteld uit een binnen- en een buitenschaal van verzinkt staal en hebben een vulling van minerale steenwol. De lamellen zijn onderling geborgd door middel van gepuntlaste stalen eindstukken, waarbij de onderste lamel is verstevigd met een hoekprofiel. De geleiders zijn opgebouwd uit samengestelde profielen, voorzien van bij brand opschuimend materiaal. Boven de dagmaat wordt het deurblad opgewikkeld rondom een stalen wikkelbuis. Een tweede buis onder de wikkelbuis zorgt samen met een speciaal profiel voor de afdichting aan de bovenzijde. De totale opwikkelconstructie is gemonteerd tussen twee consoles.
De brandwerende roldeuren met een brandvertraging van respectievelijk 30, 60, 90 en 120 minuten, voldoen aan NEN 6069.
zeer grote afmetingen verkrijgbaar
diverse brandvertragingstijden leverbaar
brandvertragend volgens NEN 6069
verzinkt stalen lamellen.
Brandwerende schuifdeuren zijn er met een standtijd van 60 minuten, voor doorgangen in brandwerende scheidingwanden.
Type EIR 30-1 met een brandwerendheid van 36 minuten, EIR 60-1 met een brandwerendheid van 70 minuten en de EWR 90-1 met een brandwerendheid van 114 minuten zijn allen beproefd volgens NEN 6069 (betreffende criteria voor vlamdichtheid en thermische isolatie t.a.v. de temperatuur). De deurconstructie is als volgt opgebouwd: een deurblad bestaand uit licht geprofileerde sandwichpanelen, gevuld met brandwerend materiaal met stalen bekleding, labyrinth-afdichting, aanslag en ophangconstructie met bij brand opzwellende strippen.