De groepenkast - Extra lastschakelaar? - AllesFrans
Beginpagina ▶ Bouwen en verbouwen ▶ Elektra ▶ Elektrische installatie ▶ De groepenkast - Extra lastschakelaar?
Het vorige artikel in deze rubriek: De groepenkast - Dikte hoofdaders
Bezoeken: 592
De aansluiting van het energiebedrijf zit niet altijd in de meterkast. Je kunt ervoor gekozen hebben om een kastje op de erfgrens te laten plaatsen, waarin de hoofdzekering, hoofdschakelaar en meter zijn geïnstalleerd, maar deze apparatuur zou zich (door een verbouwing) ook in een andere ruimte in of bij de woning kunnen bevinden. Wanneer moet je dan de groepenkast van een zogenaamde lastschakelaar voorzien?
Wanneer de aansluiting van het energiebedrijf zich buiten de woning bevindt, moet in de groepenkast een " dispositif de coupure d'urgence " worden opgenomen.
Wanneer de aansluiting van het energiebedrijf zich in de woning bevindt, maar op een andere etage dan de leefomgeving, moet in de groepenkast een dispositif de coupure d'urgence worden opgenomen.
Wanneer de aansluiting van het energiebedrijf zich in de woning bevindt op dezelfde etage als de leefomgeving, hoeft geen dispositif de coupure d'urgence te worden opgenomen.
Dispositif de coupure d'urgence
De " coupure d'urgence [1]" (of " dispositif de coupure générale ") moet de volledige installatie spanningsvrij maken in geval van gevaar. Deze functie kan worden uitgevoerd door een tweepolige stroomonderbreker[2]. De onderbreking moet direct werkend zijn, dat wil zeggen via een drukknop of een schakelaar. De onderbreker moet minimaal het maximale vermogen van de installatie kunnen schakelen.
[1] noodstop
[2] 4-polig in geval van een 3-fasige aansluiting
Woon je in een risicogebied voor blikseminslag, dan is het verstandig een beveiling in het elektrisch circuit op te nemen.