Medotronic F - BWT
Anti-corrosie dosering in drinkwater
Compacte doseergroep voor gebruiksklare Quantophos vloeistoffen
De proportionele dosering garandeert een correcte productdosis in het drinkwater, conform de nationale en internationale richtlijnen
Garandeert een continue menging van de doseeroplossing
Spanningsvrij alarmcontact voor 'leeg reservoir' of bij defect
De dosering van fosfaat is de enige, wereldwijd toegelaten, efficiënte corrosiebescherming van galva drinkwaterleidingen.
Kalk en corrosie tegengaan
Medotronic M beschermt leidingen en appendages uit gegalvaniseerd staal en koper(legeringen) tegen corrosie, evenals, in geval van hard water, tegen kalkafzetting.
Bestaande corrosie-​ en kalk­af­zet­tingen komen bij de start van een dose­ring niet in één keer los, dat zou verstop­pingen geven.
BWT Medo­tronic F is een doseer­in­stal­latie voor mine­rale stoffen die leidingen van 1 tot 2" beschermt tegen corrosie. Het toestel bestaat uit een impuls­wa­ter­meter met een doseer­pomp, een injector en aanzuig-​ en doseerslang.
Werking: bij afname van water meet een contact­meter de hoeveel­heid wegge­vloeid water. Vanaf een debiet van 30 l/u (model F 10) of van 100 l/u (model F 20/F 30) geeft deze meter een impuls aan de doseer­pomp met elek­tro­ni­sche afstel­ling om de 2 of 5l. Deze impuls start een dose­ring; een bepaalde hoeveel­heid oplos­sing wordt door de zuig­lans en de zuig­lei­ding opge­zogen uit de bidon waarna het in de water­lei­ding wordt gestuwd via de doseer­lei­ding en het infec­tie­punt.
Contro­le­functie:een in de zuig­lei­ding inge­bouwde niveau­con­tact scha­kelt als de doseer­op­los­sing op is. In deze situ­atie brandt de rode LED. De instal­latie wordt auto­ma­tisch uitge­scha­keld bij over­druk (bv. als het injec­tie­punt verstopt is) of bij door­lo­pende dose­ring door een elek­tro­ni­sche anomalie. Deze anomalie wordt ook met de rode diode aange­geven.