Zekeringen hebben zichzelf bewezen als bijzonder economische en betrouwbare beveiligingsapparatuur tegen kortsluiting in motorcircuits. Vergeleken met andere beveiligingsproducten hebben zekeringen aanzienlijk lagere uitschakelstromen en -waarden. Daardoor is er nauwelijks een goedkopere manier om bescherming tegen kortsluiting te bieden in overeenstemming met VDE 0660-coördinatie “2”.
Er worden zekeringen van verschillende gebruikscategorieën en technische parameters gebruikt voor de beveiliging van halfgeleiders, afhankelijk van de plaats van installatie en de vereiste mate van beveiliging voor de gebruikte vermogenshalfgeleiders (diodes, thyristors, GTO’s, IGBT’s, enz): Zekeringen met een gedeeltelijk bereik van gebruikscategorie aR bieden beveiliging tegen kortsluiting, en zekeringen met een volledig bereik gR en gS daarnaast ook tegen overbelasting. Zekeringen van gebruikscategorie gS voldoen bovendien ook aan de vereisten voor het beschermen van leidingen en kabels in geval van overbelasting; met andere woorden, ze combineren de bescherming van halfgeleiders en kabels.
Bijzondere risico's voor fotovoltaïsche systemen zijn de zogenaamde tegenstromen, die kunnen optreden bij defecte zonnemodules. Voor de bescherming van dergelijke systemen zijn onder andere speciale zekeringen met een volledig bereik met karakteristiek gPV vereist, die zijn ontworpen om te voldoen aan de karakteristieke vereisten van fotovoltaïsche systemen. Hetzelfde geldt voor windenergiecentrales. In dit geval worden over het algemeen de gG-zekeringen gebruikt, waarvoor echter afzonderlijke tests moeten worden uitgevoerd om te verifiëren of ze voldoen aan de speciale vereisten (bijv. hogere tolerantie van de netspanning).