L 335/10 Euroopan unionin virallinen lehti 20.12.2007 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1516/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitettujen standardoitujen vaatimusten vahvistamisesta tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden tarkastuksille vuodon varalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ottaa huomioon — tietyistä — fluoratuista kasvihuonekaasuista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 (!) ja erityisesti sen 3 artiklan 7 kohdan, sekä katsoo seuraavaa: Asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaan jäähdytys-, ilmas- tointi- ja lämpöpumppulaitteiden kirjanpidossa on oltava tietyt tiedot. Asetuksen (EY) N:o 842/2006 täytäntöön- panon varmistamiseksi on syytä säätää lisätietojen kirjaa- misesta laitetta koskevaan kirjanpitoon. Laitetta koskevaan kirjanpitoon olisi lisättävä tiedot fluo- rattujen kasvihuonekaasujen täyttömäärästä. Jos fluorattu- jen kasvihuonekaasujen täyttömäärää ei tunneta, on ky- seisen laitteen haltijan varmistettava, että sertifioitu hen- kilöstö määrittää kyseisen täyttömäärän vuotojen tarkas- tamisen helpottamiseksi. Ennen vuodon tarkastamista sertifioidun henkilöstön on käytävä läpi huolellisesti laitetta koskevassa kirjanpidossa olevat tiedot sekä tutkittava aiemmin esiintyneet ongel- mat ja aiemmat kertomukset. Jotta vuotojen tarkastaminen olisi tehokasta, olisi tarkas- tuksessa keskityttävä niihin laitteen osiin, joissa vuotoja todennäköisimmin esiintyy. Laite tutkitaan vuodon varalta suorien tai epäsuorien mit- tausmenetelmien — avulla. Suorilla mittausmenetelmillä osoitetaan vuoto käyttäen osoituslaitteita, joilla voidaan määrittää, poistuuko laitteistosta fluorattua kasvihuone- kaasua. Epäsuorat määritysmenetelmät perustuvat poik- keavan toiminnan havaitsemiseen laitteistossa sekä siihen liittyvien muuttujien tarkasteluun. (1) EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1. (6) (10) Fpäsuoria mittausmenetelmiä olisi käytettävä, kun vuoto kehittyy erittäin hitaasti ja laite sijaitsee hyvin tuuletetussa ympäristössä, jolloin on vaikea havaita ilmassa fluoratun kasvihuonekaasun poistumista laitteistosta. Suorat mit- tausmenetelmät ovat tarpeen, jotta vuodon tarkka sijainti voidaan määrittää. Päätös käytettävästä mittausmenetel- mästä kuuluu sertifioidulle henkilöstölle, jolla on asian- mukainen koulutus ja kokemus parhaimman määritysme- netelmän valitsemiseksi kussakin tapauksessa. Jos vuotoa epäillään, olisi laite tarkastettava vuodon etsi- miseksi ja korjaamiseksi. Korjatun laitteiston turvallisuuden varmistamiseksi olisi asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitetussa myöhem- mässä tarkastuksessa keskityttävä niihin laitteiston osiin, joissa vuoto havaittiin, sekä viereisiin osiin. Jos uudet laitteistot asennetaan puutteellisesti, on vuodon riski huomattava. Vasta asennetut laitteistot olisi siksi tarkastettava vuotojen varalta välittömästi käyttöönoton jälkeen. Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin — ja — neuvoston — asetuksen =(EY) N:o 2037/2000 (?) 18 artiklan 1 kohdalla perustetun komi- tean lausunnon mukaiset, ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Kohde ja soveltamisala Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitetut standardoidut vaatimukset vähintään 3 kg fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien, käytössä olevien tai tilapäisesti käytöstä poistettujen kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmas- tointi- ja lämpöpumppulaitteiden tarkastuksille vuodon varalta (?%) EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/540/EY (EUVL L 198, 31.7.2007, s. 35).