Etat Des Installations

Observation C.10 : Dans le local LD802, le support d'un matériel de ventilation situé à proximité du support de l'armoire 2DNL132PJ était endommagé. Le CNPE devra remédier à cet état. Observation C.11 : Dans l'état standard APR (arrêt pour rechargement), les STE prescrivent la disponibilité d'une voie EAS en recirculation sur puisard. Lors de la visite des installations le 16/10, il a été constaté la présence de colmatants potentiels (vinyles, sur-chaussures…) en quantité significative dans les zones des deux puisards. L'absence de colmatage de ces puisards constitue un critère A du chapitre IX des RGE. 

Par ailleurs des échafaudages étaient également présents sur les deux puisards.
{'Header_1': "Ii. Autres Demandes D'Action", 'Header_2': 'Etat Des Installations', 'filename': 'test.md', 'extension': '.md'}