Visite Sur Le Terrain Lhp/Lhq

Sur le CNPE de Tricastin en décembre 2018, il a été constaté que les portes des armoires 3LHQ003AR et 4LHQ005AR présentaient un serrage insuffisant des vis moletées remettant en cause la tenue sismique de ces armoires. Cet écart constitue l'écart de conformité n°418 (EC418). 

Le CRESS de l'évènement en référence D455018005071 ind1 précise que l'exigence associée à la fermeture de ces armoires est qu' « *après chaque intervention, les portes, les tiroirs de puissance et de contrôle doivent être refermés et verrouillés* en utilisant les moyens prévus à la conception (exemple : serrures, vis moletées, poignées verrouillables) ». 

Lors de la visite sur le terrain des installations du CNPE de GOLFECH, les inspecteurs ont constaté que les poignées de l'armoire 2LHQ003AR (qualifiée K3) étaient cassées. La demande de travaux DT801724 était créée pour traiter ce constat. Cependant celle-ci n'évoquait pas la perte de la qualification de l'armoire compte-tenu de l'impossibilité de verrouiller la porte à l'aide de sa poignée. 

Par ailleurs le verrouillage de vis moletées était mis en œuvre à l'aide de rondelles non planes (de type 
« élastique ») impliquant l'absence de contact direct entre la vis et la porte de l'armoire. 

Demande B.11 : Je vous demande de m'informer des raisons pour lesquelles la perte de qualification de l'armoire n'est pas retenue dans la DT cité ci-dessus ; Demande B.12 : Je vous demande de me préciser si l'utilisation de rondelle « élastique » est conforme à la conception ; 
Demande B.13 : Compte tenu des exigences pour le maintien de la qualification de cette armoire et du retour d'expérience issu de l'EC418, je vous demande de me préciser si la fermeture et le verrouillage constaté lors de la visite sur le terrain sont conformes.
{'Header_1': "Ii. Autres Demandes D'Action", 'Header_2': 'Visite Sur Le Terrain Lhp/Lhq', 'filename': 'test.md', 'extension': '.md'}